喵星人聚居地 - 继电器
type: channel
link: https://miaostay.com/tag/%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8/
items: 许继实操题
items: 调研问题-必须掌握的知识点（主要）

许继实操题
type: item
date: 2021-05-05T08:12:00+08:00
description: 题目1调度：银川东站启动RTDS、现场层模拟屏A、OWS胶东站启动现场层模拟屏B、仿真软件、OWS银川东站长：银川东站启动RTDS、现场层模拟屏A、OWS胶东站长：胶东站启动现场层模拟屏B、仿真软件、OWS调度长：正确，执行。银川东站长：现在进行启动RTDS、现场层模拟屏A、OWS操作任务按下插排电源按钮银川东站长：按下插排电源按钮操作员：按下插排电源按钮银川东站长：正确，执行银川东操作员：已执行站长：按下电压继电器操作员：按下电压继电器银川东站长：正确，执行操作员：已执行银川东站长：按下开关按钮1操作员：按下开关按钮1银川东站长：正确，执行操作员：已执行银川东站长：按下开关按钮2操作员：按下开关按钮2银川东站长：正确，执行操作员：已执行银川东站长：打开现场模拟屏A的一号机操作员：打开现场模拟屏A的一号机银川东站长：正确，执行操作员：已执行银川东站长：打开二号机操作员：打开二号机银川东站长：正确，执行操作员：已执行银川东站长：打开三号机操作员：打开三号机银川东站长：正确，执行操作员：已执行银川东站长：打开四号机操作员：打开四号机银川东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开现场模拟屏B的一号机操作员：打开现场模拟屏B的一号机胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开二号机操作员：打开二号机胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开三号机操作员：打开三号机胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开四号机操作员：打开四号机胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：点击RSCAD软件操作员：点击RSCAD软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：点击24.dft操作员：点击24.dfb胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：点击24.sib操作员：点击24.sib胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：点击运行操作员：点击运行胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：点击Remote Desktop软件操作员：点击Remote Desktop软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开11主机仿真软件操作员：打开11主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开12主机仿真软件操作员：打开12主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开13主机仿真软件操作员：打开13主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开14主机仿真软件操作员：打开14主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开21主机仿真软件操作员：打开21主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开22主机仿真软件操作员：打开22主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开23主机仿真软件操作员：打开23主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开24主机仿真软件操作员：打开24主机仿真软件胶东站长：正确，执行操作员：已执行胶东站长：打开ows操作员：打开ows胶东站长：正确，执行操作员：已执行站长：直流场界面总应答（银川东合站内接地刀）调度长：直流场合00601、061217、接地极冷备用转运行站长：合直流场00601 061217 接地极冷备用转运行调度长：两站3大组交流滤波器由冷备用转运行站长：大组交流滤波器由冷备用转运行调度长：两站14小组交流滤波器由冷备用转热备用站长：小组滤波器由冷备用转热备用调度长：两站小抗冷备用转热备用站长：小抗由冷备用转热备用调度长：两站投入双极直流滤波器站长：投入双极直流滤波器调度长：两站换流变冷备用转运行站长：换流变由冷备用转运行调度长：两站双极直流场由极隔离转极连接站长：直流场由极隔离转极连接调度长：银川东站双极解锁站长：双极解锁调度长：银川东站双极功率由400MW升至4000MW站长：双极功率由400MW升至4000MW题目2银川东站长：双极功率由2200MW降至2000MW。点击顺控界面的功率电流控制图标，点击双极功率整定按钮，输入功率参考值2000MW，速率参考值999MW/min，点击确定按钮，点击执行按钮。极2由双极功率控制转为单极功率控制，点击功率电流切换按钮，点击极2功率控制模式，点击极2单极手动功率控制，点击执行按钮。（向调度汇报）X月X日X点,银川东站因阀厅一次设备故障突发极1闭锁，已将极2功率由2200MW降至2000MW，现极2单极大地回线运行正常。胶东站长:X月X日X点,突发极1闭锁，现极2单极大地回线2000MW运行正常。调度：收到，现向两个站下令，将极1由极连接转极隔离。银川东站长：重复；极1由极连接转极隔离。点击直流场极操作图标，选择极1直流场，点击极1隔离，点击执行。（汇报调度）胶东站长：重复；极1由极连接转极隔离。点击直流场极操作图标，选择极1…

调研问题-必须掌握的知识点（主要）
type: item
date: 2021-03-30T20:11:00+08:00
description: 知识点们1. 换相换流器换相换流器在运行时，借助于换流阀的开通和关断，使流经换流器的电流从一个电流路径转移到另一个电流路径的物理过程。2. 非电量保护继电器的跳闸接点主变非电量保护装设重瓦斯、压力释放、油温度高、绕组温度高、有载调压开关重瓦斯、冷却器全停等输入回路，其出口继电器不启动失灵保护。3. 换相失败在换流器中，退出导通的阀在反向电压作用的一段时间内未能恢复阻断能力，或者在反向电压期间换相过程未进行完毕，则在阀电压变成正向时，被换相的阀都将向原来预定退出导通的阀倒换相，这种情况称为换相失败。4. 换流变阀侧中性点偏移保护保护用于检测换流变阀侧交流连线的接地和相间短路故障。阀闭锁时投入。测量换流变压器二次侧末屏电压，正常状态下三相电压的矢量和为零，如果发生单相接地或相间短路故障，三相电压零序分量不为零，超过预定参考值，保护禁止阀解锁。保护在阀解锁状态下无效(控制的脉冲使能信号).UVY_SUM分别为换流变Y绕组阀侧三相电压矢量之和，UVY_L1、UVY_L2、UVY_L3分别为换流变Y绕组阀侧各相电压；UVD_SUM分别为换流变D绕组阀侧三相电压矢量之和，UVD_L1、UVD_L2、UVD_L3分别为换流变D绕组阀侧各相电压。5. 换相失败的根本原因换流站的内部故障。换流器通过触发脉冲来控制阀的开合，触发电路因谐波、故障等原因，造成触发脉冲的丢失等故障时，会导致阀未按照正确的顺序导通和闭合，从而引发换相失败，这种情况在换相失败故障中出现的比较少。交流系统故障。交流系统故障分为对称和不对称故障，会造成换流站母线电压下降（两者）以及换相电压过零点漂移（不对称故障）等问题，从而导致换相失败，在现在的高压直流系统中大多配备了电压限流控制VDCL和电流偏差控制DGEI等。因此故障是否会真正引发换相失败和多个具体因素相关，包括：电压下降速度，VDCL能够很好地抑制换相失败的发生，电压的下降速度和控制系统的响应速度将决定换相失败是否发生。交流故障的电气距离及交流系统的强弱，具有高短路比SCR的强交流系统在故障下电压相对变化较小，因此不容易引发换流器母线的电压大幅下降，同时电气距离也会影响到母线电压的大小；故障合闸角，故障合闸角距离换相点的相位也是影响换相失败的重要因素之一。直流侧故障。直流侧故障主要是当直流侧接地短路时导致的直流电流上升引发的换相失败。与短路时间、过渡电阻等有着密切的关系。换相失败是高压直流输电系统中的常见故障，同时还可能伴随多次连续、不连续的换相失败，这会导致系统出现直流电流剧增，缩短换流阀寿命，减少直流输电功率，以及导致逆变侧交流系统电压不稳定等严重后果。6. 换流变饱和保护保护范围和目的保护换流变压器由于直流电流通过中性点进入变压器而引起的直流饱和。保护的工作原理和策略本保护监测变压器一次侧中性线电流。当运行不平衡时，就会有直流电流通过变压器中性线流入。换流变中性线直流电流及其引起的变压器铁芯饱和导致变压器激磁电流畸变。采用多段折线构成的反时限动作曲线来反映直流电流的大小，用户可以选择几个特殊的点进行整定．饱和保护包括饱和告警和饱和跳闸．饱和告警只作用于信号，饱和跳闸采用描点模拟反时限曲线原理。7. 熄弧角高压直流系统的换流阀中,某一换流阀从电流导通结束到理想的正弦波换相电压过零点时为止的一段用电角度表示的时间间隔（即从阀关断到阀上阳极电压持续为负的时间所对应的电角度）,又称裕度角γ。为防止换相失败，规定运行中γ=15°-18°，该数值既考虑了晶闸管恢复正向电压阻断能力的最小值7.2°，即400μs左右，同时还考虑到交流系统三相电压和参数不对称而留的裕度。8. 移相是交流信号（包括交流电）的波形在变化时没有按原来角度变化，发生角度变化，如果应该是90°，但幅度变成120°时的状态，就是相移30°，应该是前移30°，这是电感上的电压变化。整流电路中一般是电容，电容移相是指的交流信号通过电容后并联后相形向后移动，是说电压后移，电容后的电压不能跃变补充：正弦交流电路中,会有移相的问题,既是正弦波,就会有初相角,就是正弦波与横轴交点的哪个位置,初相角也可能为0度,也可以是其他角度,这就是移相,在整流触发电路中会常遇到该问题9. 熄弧角的作用直流换流器熄弧角是直流输电系统的重要电气量,常被用于判断直流输电系统逆变器的换相失败。在电力系统分析中,一般当直流熄弧角小于阀去游离时间对应的最小角度,则判断直流输电系统发生了换相失败。10. 换流变阀侧中性点偏移保护换流变阀侧中性点偏移保护是在换流阀闭锁状态下，用于检测换流变阀侧交流连线的接地故障。阀解锁状态下，此保护功能自动退出。换流变阀侧中性点偏移保护测量换流变压器二次侧末屏电压。阀闭锁时，正常状态下三相电压的矢量和为零；如果发生单相接地故障，三相电压零序分量不为零。零序电压若超过…