喵星人聚居地 - 电气
type: channel
link: https://miaostay.com/tag/%E7%94%B5%E6%B0%94/
items: 起重机司机培训笔记
items: 安规简答题
items: 电力系统分析笔记群
items: 继电保护笔记群
items: 2020版企业文化题库
items: 继电保护常见问题

起重机司机培训笔记
type: item
date: 2022-01-18T21:29:00+08:00
description: 相关法律、法规、标准特种设备安全法特种设备安全检查条例山东省特种设备安全条例特种设备使用管理规则起重吊运指挥信号起重机械安全规程起重机械使用管理规则起重机司机安全技术考核标准重要用途钢丝绳起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废起重机定义、分类定义用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备参数范围额定起重量$\geq 0.5t$的升降机额定起重量$\geq 3t$ (或额定起重力矩$\geq 40 t \cdot m$的塔式起重机，或生产率$\geq 300t/h$的装卸桥)且提升高度$\geq2m$的起重机层数$\geq 2$层的机械式停车设备分类起重机械桥式（双梁、单梁、电动葫芦）起重机门式起重机塔式起重机（移动、固定、自升式）流动式（汽车、轮胎、 履带）起重机门座式（港口、船厂、电站）起重机施工或简易升降机铁路起重机（内燃、电动）机械式停车设备起重机的基本构造起升机构运行机构旋转机构变幅机构金属结构电气系统安全装置起重机类别较多，型式多样，构造不尽相同。桥式起重机是由起升机构、运行机构（大、小车运行机构）和金属结构、电气系统及安全装置构成。流动式起重机是由动力装置、工作机构（起升、变幅、回转、吊臂及伸缩机构）、金属结构、控制装置、运行机构和支腿等部分组成。起升机构起升机构由驱动装置、传动装置、制动装置和取物缠绕装置四种装置组成。运行机构运行机构由驱动装置、传动装置、制动装置和车轮装置组成。旋转机构旋转机构由驱动装置、传动装置、制动装置和旋转装置组成。变幅机构变幅机构由驱动装置、传动装置、制动装置和变幅装置组成。金属结构各种类型的起重机其金属结构的组成也各不相同桥式起重机的金属结构主要由主梁、端梁、走台及栏杆和司机室等组成。龙门起重机的金属结构是由主梁、支腿（柔性腿、刚性腿）、走台及栏杆、下横梁、司机室等组成。电气系统各类起重机其电气系统大致由主回路系统、控制迴路系统及保护回路组成。起重机依靠各机构进行工作，各机构依靠电动机驱动，电动机的启动、制动、反转、调速依靠电气系统进行控制。电气系统是围绕着电动机，利用导线将所需的控制电器和保护电气组成一个统一整体。安全保护装置限位器限位器是用来限制机构运行极限位置的一种安全防护装置。限位器有两种：保护起升机构安全运行的上升极限位置限制器和下降极限位置限制器。限制运行机构的运行极限位置限制器。缓冲器当运行极限位置限制器或制动装置发生故障时，由于惯性原因，运行到终点的起重机或其上的小车，将与设在运行终点的止挡体相碰撞。此时缓冲器吸收起重机或小车运动的动能，以减缓冲击。缓冲器设置在打车或小车与止挡体相碰撞的位置。在同一轨道上运行的起重机之间，以及同一起重机双小车之间也应设置缓冲器。常用缓冲器有：弹簧式、橡胶式和液压式。超载限制器超载作业所产生的过大应力，可使钢丝绳拉断、传动部件损坏，由于制动力矩相对不够而导致制动器失灵。超载作业对其中结构为还很大，既会造成起重机主梁下挠，上盖版及腹板出裂纹、开焊，还会造成臂架和塔身折断的重大事故。超载破坏了起重机的稳定性，还会造成整机倾覆的恶性事故。额定起重量大于20t的桥式起重机，大于10t的门式起重装卸桥、铁路起重机、门座起重机等应安装超载限制器。其他类型起重机必要时也应安装超载限制器。其他类型起重机必要时也应安装超载限制器。当载荷达到额定起重量90%时，超载限制器发出提示性报警信号。当载荷超过额定起重量时，超载限制器自动切断起升动力源，并发出禁止性报警信号。防碰撞装置对于同轨多台或多层设置的桥式起重机，容易发生碰撞。在作业情况复杂、运行速度较快时，凭司机判断避免事故是很困难的。为了防止起重机在轨道上运行时碰撞相邻起重机，应在起重机上装设防碰撞装置。当起重机运行到危险距离范围时，防碰撞装置便发生警报，进而切断电源，使起重机停止运行，避免起重机之间相互碰撞。防风装置露天工作的桥式类型起重机，必须安装可靠的防风夹轨器或锚定装置或铁鞋，防止起重机被大风吹走、吹倒等事故发生。防风装置应能独立承受非工作状态下的最大风力，而不致被风吹动。力矩限制器动臂式起重机的工作特点是工作幅度可以改变。工作幅度是动臂式起重机的一个重要参数。起重量对动臂式起重机的动臂销轴中心有一个起重力矩。如果起重量不变，当工作幅度愈大时，起重力矩就愈大。如果起重力矩不变，那么工作幅度减小时，起重量就可增加。当起重力矩大于允许的极限力矩时，就会造成臂架折断，甚至起重机倾覆。所以动臂式起重机应安装力矩限制器，其综合误差不应大于10%，设置力矩限制器后。幅度指示器流动式、塔式和门座式起重机应装设幅度指示器。幅度指示器是用来指示起重机吊臂的倾角以及在该倾角下的额定起重量的装置。一种是电子力矩限制器，可随时正确显示幅度；另一种是用一个重力摆和刻度盘，盘上刻有相应倾角的起重量。当起重臂改变角度时，…

安规简答题
type: item
date: 2021-01-30T17:25:00+08:00
description: 紧急救护的基本原则是什么？紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速与医疗急救中心（医疗部门）联系救治，急救成功的关键是动作快，操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员增加或加重死亡。脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸？触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。看：看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。试：用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。专责监护人的安全责任有哪些？确认被监护人员和监护范围工作前，对被监护人员交代监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项。监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为。工作班成员的安全责任有哪些？熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续。服从工作负责人（监护人）、专责监护人的指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。动火负责人的安全责任有哪些？正确安全地组织动火工作。负责检查应做的安全措施并使其完善。向有关人员布置动火工作，交代防火安全措施和进行安全教育。始终监督现场动火工作。负责办理动火工作票开工和终结。动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。创伤急救的原则是什么？创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。急救成功的条件是：动作快、操作正确，任何延迟和误操作均可加重伤情，并导致死亡。线路作业中使用的滑车应注意哪些事项？线路作业中使用的滑车应有防止脱钩的保险装置，否则应采取封口措施。使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出。工作票签发人的安全责任有哪些？工作票签发人的安全责任：确认工作必要性和安全性。确认工作票上所填安全措施是否完备。确认所派工作负责人和工作班成员是否充足。断路器（开关）这段容量不满足电网要求时，应采取什么措施？如断路器（开关）这段容量不够，应用墙或金属板将操动机构（操作机构）与该断路器（开关）隔开，应进行远方操作，重合闸装置应停用。什么是全部停电的工作？全部停电的工作，是指室内高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内），并且通至临界高压室的门全部闭锁，以及室外高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内）的工作。当用户管辖的线路要求停、送电时，应遵守哪些规定？当用户管辖的线路要求停电时，应得到用户停送电联系人的书面申请，经批准后方可停电，并做好安全措施，恢复送电，应接到原申请人的工作结束报告，做好录音并记录后方可进行，用户停送电联系人的名单应在调控中心和有关部门的备案。工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人还应履行哪些手续，工作班方可开始工作？工作需可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有哪几种？填用变电站一级动火工作票填用变电站二级动火工作票运维人员实施哪些变电运维一体化项目时，可不使用工作票？应以书面形式记录哪些内容？运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时，可不使用工作票，但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。在电气设备上工作，保证安全的组织措施有哪些？现场勘查制度工作票制度工作许可制度工作监护制度工作间断、转移和终结制度工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应完成哪些手续，工作班方可开始工作？工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应完成以下手续，工作班方可开始工作：会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对具体的设备指明十几的隔离措施，证明检修设备确无电压。对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项和工作负责人在工作票上分别确认、签名。高温中暑的主要症状有哪些？如何进行高温中暑急救？烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷，发现高温中暑，应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体，电扇吹风，或在头部防止冰袋等方法降温，并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。电力电缆非开挖施工的安全措施有哪些？采用非开挖技术施工前，应首先探明底下各种管线及设施的相对位置。非开挖的通道，应离开地下各种管线及设施足够的安全距离通道形成的同时，应即使对施工的区域进行灌浆等措施，防止路基的沉降…

电力系统分析笔记群
type: item
date: 2020-01-23T13:00:00+08:00
description: 写在开始这是我学习电力系统分析的时候记的笔记， 少的点应该还不少， 然后某些地方由于众所周知的原因没记完。第一章 电力系统的基本概念1.1 电力工业的特点其产品 -- 电能 -- 难以储存电力系统中任何设备的投入或切除都会立刻影响其他设备的运行状态投入和切除会影响线路的电流, 电流会影响压降1.2 电力系统的基本结构电力系统由发电机, 变压器, 输电线路, 用电设备(负荷)组成的网络, 它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备.互联元件分为两类:电力原件(对电能进行生产, 变换, 输送和分配, 消费)控制元件(同步发电机的励磁调节器, 调速器以及继电器等)电力系统的运行状态由运行参量来描述, 或者说运行参量定量地确定系统的运行状态, 运行状态包括功率, 电压, 电流, 频率以及电动势向量间的角位移等等.系统元件参数由系统元件的物理性质决定, 代表元件的特性, 如电阻, 电抗, 电导, 输入阻抗和转移足堪, 变压器变比, 时间常数, 放大倍数等. 系统元件参数直接影响运行参量的大小.电力网电网是由变压器和各种电压等级输电线路组成的.电压等级在110kV及以上的电力网主要用于电能的远距离输送, 称为输电网35kV及以下的电力网主要用于向用户配送电能, 称为配电网动力系统电力系统及其动力部分的总体称为动力系统发电厂(大容量的发电机几乎都是同步发电机, 小容量的发电机有些是异步发电机)变电站(提高电源电压等级)高压输电线路配电系统负荷我国标准的电压等级目前我国常用的电压等级有: 相电压:220V线电压有效值:380V6kV10kV35kV110kV220kV330kV500kV交流35~2220kV的称为高电压(HV), 330kV到750kV为高电压(EHV), 交流1000kV及以上为特高压, $\pm 600kV$及以下的为高压直流(HVDC), $\pm 600kV$及以上为特高压直流(UHVDC)1.3 对电力系统规划设计和运行维护的基本要求可靠性分类原则: 按照供电中断或减少所造成的危害大小进行划分一类负荷(重要负荷): 指电能供应的中断或减少将造成设备损坏, 人员伤亡, 生产秩序混乱, 人民生活在较长时间内得不到回复的用户的用电设备二类负荷(较重要负荷)三类负荷(一般负荷)一级负荷符合下列情况之一时, 应视为一级负荷:中断供电将造成人身伤亡时.中断供电将在经济上造成重大损失时.中断供电将影响重要用电单位的正常工作其他要求一级负荷应由双重电源供电, 当一电源发生故障时, 另一电源不应同时受到损坏二级负荷的供电系统, 宜由双回线路供电特级负荷中断供电会造成中毒, 爆炸, 火灾的保证电能质量电能质量指标包括频率偏差, 电压偏差和波形畸变率, 电压波动和闪变, 还有不平衡度. 电压: 电压偏移不超过额定电压的$\pm 5\%$. 频率: 电力系统对频率的偏移规定在$\pm 0.2Hz$以内3000MW以下要求频率: $50 \pm 0.5Hz$电压偏移率$$\frac{U - U_N}{U_N} \times 100\%$$35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%; 20kV及以下三项供电电压偏差为标称电压的$\pm 7\%$; 220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%, -10%.$U_H$谐波电压含量:$$ U_H = \sqrt{\sum^\infty_2 (U_N)^2} $$$$\text{电压总波形畸变率} = \frac{U_H}{U_1} \times 100\%$$谐波定义: 基波的整数倍 $kf , (k \geq 2)$产生原因: 非线性设备产生谐波谐波的危害: 增加损耗次数与含量成反比谐波类型: - 二次 -> 涌流识别 - 三次 -> $\delta$型接线抑制三次谐波 - 五次谐波 -> 变压器的过励磁 一次设备直接用于生产和使用电能发电机变压器断路器电抗器互感器二次设备绝缘监察装置继电保护及自动装置直流电源设备高频阻波器控制和信号装置测量表计备自投装置电压越高, 传输距离越长, 输送能量越大额定电压发电机, 变压器, 用电设备等正常运行时最经济的电压.$$\text{除了发电机之外, 设备电压} U_{NS} \geq \text{线路电压} U_N$$发电机和变压器额定电压的确定:变压器原边(一次侧)发电机($1.05U_N$)线路($U_N$)副边(二次侧)线路($1.1U_N$)负荷($1.05U_N$)保证经济性尽量采用高效节能的发电设备, 合理地发展电力网以降低电能输配过程中的损耗, 合理分配各发电厂之间的电力负荷, 充分发挥经济性能高的发电场的作用, 并注意水电与火电之间的调配.防止环境污染电力系统互联后的优点:合理开发一次能源减少电力系统的总装机容量减…

继电保护笔记群
type: item
date: 2020-01-23T12:00:00+08:00
description: 写在开始这些是我在学习电力系统继电保护的时候记的笔记， 因为是笔记， 所以可能有内容有疏漏， 不会特别全面。第一章 继电保护的基本知识1.1 电力系统的故障及运行状态运行：带电正常运行： 期望的状态允许运行允许长期运行继电保护装置不动作异常运行： 有些状态偏离了额定值， 但是超过的不多允许运行不允许长期运行， 长期运行会导致：寿命缩短， 发生故障的概率会提高发信号故障运行不允许运行跳闸分类：断路（纵向故障）： 继电保护没法管短路（横向故障）： 认为故障就是短路， 接地故障就是接地短路， 相间故障就是相间短路， 当发生下面这些情况时跳闸。符号短路类型故障类型故障类型$$K^{(3)}$$三相短路对称故障相间故障$$K^{(2)}$$两相短路不对称故障相间故障$$K^{(1,1)}$$两相短路接地不对称故障接地故障$$K^{(1)}$$单相短路不对称故障接地故障热备用不带电的， 断路器断开， 一经合闸就可以用冷备用把断路器断开， 隔离开关也断开检修断路器断开， 隔离开关断开， 接上地线继电保护只管带电的， 所以只管运行状态故障的另一种分类：分类一瞬时性故障：永久性故障： 在人去修之前一直存在分类二金属性短路： 更危险经过渡电阻的短路1.3 继电保护的基本工作原理及分类发生短路之后：电流， 增大电压。 下降阻抗， 下降输电线路的损耗不能超过10%随着短路点越来越接近电源， 短路电流越大， 电压越低用阻抗作为判据比用电流作为判据灵敏性更高保护方式：电流保护电压保护阻抗保护差动保护最麻烦的问题在于通道， 需要传输数据性能更好， 也比阻抗保护更贵序分量保护发生短路之后可能会出现负序分量和零序分量灵敏性比差动保护更高不能发现所有的故障， 三相短路没有用， 两相短路没有零序分量突变量保护计算单位时间内电流差行波保护暂态量保护前面的都是稳态量保护最大的好处是快缺点是现在停留在理论上难点：要求测量系统足够快非常飘忽不定非电气量保护前面的都是电气量保护温度保护瓦斯保护学习电流保护， 电压保护， 阻抗保护， 差动保护， 序分量保护， 非电气量保护任何电气设备不能在没有保护的状态下运行按照功能不同分类：主保护： 必须有后备保护： 必须有， 优先采用远后备， 220kV及以上采用近后备远后备：优先采用远后备近后备： 和主保护跳开的断路器相同220kV及以上采用近后备辅助保护： 可有可无在可以容忍或者主保护可解决的情况下不需要辅助保护主保护和后备保护可以互换， 辅助保护不能和主保护和后备保护互换机电型包括电磁型和感应型按保护反应参数增大或减小而动作归类：过量保护和欠量保护。继电保护装置的组成测量比较部分输入电气量输入整定值逻辑判断部分执行输出部分1.4 对继电保护的基本要求四个基本要求：选择性离故障点最近， 使停电范围最小通过保护范围的配合， 动作时间的配合来保证选择性通过整定计算来保证选择性速动性好处可以减轻设备的损坏可以防止轻微故障发展成严重故障可以防止单一的故障发展成复杂的故障可以提高暂态稳定性从发生故障 到 保护发现有故障 到 发出跳闸命令 到 断路器完成跳闸 需要时间保护的固有动作时间（ms级）： 从发生故障到保护发现有故障人为延时（s级）： 保护发现有故障到发出跳闸命令， 可以没有断路器的动作时间（ms级）：发出跳闸命令到断路器完成跳闸继电保护的动作时间： 从故障到发出跳闸命令， 等于保护的固有动作时间和人为延时到和故障切除时间： 从故障到断路器完成跳闸， 主要由人为延时决定保护的动作时间 = 保护的固有动工作时间 + 人为延时保护的动作时间 = 人为延时 （忽略固有动作时间）人为延时到的时间就是保护动作的时间， 误差10%尽快切除故障就是速动性灵敏性: 发现轻微故障的能力灵敏系数 $$K_{sen}$$过量保护： $$\text{灵敏系数} \ K_{sen} = \dfrac{\text{保护范围内发生最轻微故障时的最小值}}{\text{整定值}}$$$$K_{sen} < 1$$： 无法发现保护范围内发生最轻微故障时的最小值， 不合格$$K_{sen} = 1$$： 刚好可以反应保护范围内发生最轻微故障时的最小值， 不合格， 刚好可以代表可能不可以$$K_{sen} > 1$$： 可以反应保护范围内的最轻微的故障， 而且留有裕度， 合格欠量保护： $$\text{灵敏系数} \ K_{sen} = \dfrac{\text{整定值}}{\text{保护范围内发生最轻微故障时的最大值}}$$$$K_{sen} < 1$$： 不可以反应保护范围内的最轻微的故障的最大值， 不合格$$K_{sen} = 1$$： 刚好可以反应保护范围内发生最轻微故障时的最大值， 不合格， 刚好可以代表可能不可以$$K_{sen} > 1$$： 可以发现保护范围…

2020版企业文化题库
type: item
date: 2019-10-14T23:04:00+08:00
description: 一、单选题 第一部分 企业文化中国共产党第十九次全国代表大会，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入（ ）的关键时期召开的一次十分重要的大会。 A. 新时期 B. 新阶段 C. 新征程 D. 新时代 标准答案：D十九大的主题是：不忘初心，（ ），高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 A. 继续前进 B. 牢记使命 C. 方得始终 D. 砥砺前行 标准答案：B经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的（ ）。 A. 未来方向 B. 未来方位 C. 历史方向 D. 历史方位 标准答案：D中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的（ ）需要和（ ）的发展之间的矛盾。 A. 美好生活；不充分不平衡 B. 幸福生活；不平衡不充分 C. 幸福生活；不充分不平衡 D. 美好生活；不平衡不充分 标准答案：D（ ）是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：B（ ）是当代中国发展进步的根本制度保障。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：C（ ）是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：D中国特色社会主义最本质的特征是（ ）。 A. “五位一体”整体布局 B. 建设中国特色社会主义法治体系 C. 人民利益为根本出发点 D. 中国共产党领导 标准答案：D（ ）是中国共产党人的初心和使命。 A. 为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴 B. 满怀信心、坚定前行 C. 增强人民群众获得感、幸福感、安全感 D. 保持我国经济增长 标准答案：A党的（ ）是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。 A. 思想建设 B. 政治建设 C. 组织建设 D. 制度建设 标准答案：B党的十九大报告明确，要把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的（ ）和（ ）。 A. 情感认同；行为习惯 B. 情感共鸣；行为习惯 C. 情感认同；行为规范 D. 情感共鸣；行为规范 标准答案：A中国共产党从成立之日起，既是中国先进文化的积极（ ）和（ ），又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。 A. 引领者；践行者 B. 倡导者；践行者 C. 引领者；实践者 D. 倡导者；实践者 标准答案：A习近平总书记在党的十九大上提出，全党同志特别是高级干部要加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本（ ），永葆共产党人政治本色。 A. 英雄本色 B. 政治活力 C. 政治担当 D. 革命担当 标准答案：C习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容是（ ）。 A. “八个明确”和“十四个坚持” B. “六个明确”和“十四个坚持” C. “八个明确”和“十五个坚持” D. “六个明确”和“十五个坚持” 标准答案：A（ ）是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。 A. 道路自信 B. 理论自信 C. 制度自信 D. 文化自信 标准答案：D（ ）是一个国家、一个民族的灵魂。 A. 文明 B. 精神 C. 文化 D. 信仰标准答案：C当代中国共产党人和中国人民应该而且一定能够担负起新的（ ），在（ ）中进行（ ），在历史进步中实现（ ）。 A. 文化使命；实践创造；文化创造；文化进步 B. 历史使命；实践创造；文化创造；文化进步 C. 文化使命；文化创造；实践创造；文化进步 D. 历史使命；实践创造；文化创造；文明进步标准答案：A社会主义核心价值观中公民个人层面的价值准则是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 爱国、敬业、诚信、友善 C. 爱国、敬业、诚信、奉献 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：B社会主义核心价值观中社会层面的价值取向是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 爱国、敬业、诚信、友善 C. 自由、民主、爱国、法治 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：D社会主义核心价值观中国家层面的价值目标是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 富强、民主、和谐、公正 C. 爱国、敬业、诚信、奉献 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：A国家电网有限公司成立于（ ）。 A. 2001 年 B. 2002 年 C. 2003 年 D. 2004 年 标准答案：B国家电网有限公司的宗旨是（ ）。 A. 以客户为中心 B.…

继电保护常见问题
type: item
date: 2019-04-14T14:43:00+08:00
description: 变压器纵差保护中的不平衡电流主要来源是什么？由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流纵联保护为什么不能作为其他元件的后备保护？纵联保护只能保护两个监测点之间的元件故障，对任何区外故障都不反应。所以不能给其他元件做远后备保护。阻抗继电器为什么会有精工电流和精工电压？理论上讲，阻抗继电器检测的是系统阻抗，即电压和电流的比值，但当电流或电压值过低或过高时，会使阻抗检测值严重失真，所以规定了精工电流和精工电压的概念。消弧线圈的作用和配置原则是什么？当小接地电流系统发生单相接地故障的时候，如果线路对地电容较大，会使得故障点电弧难以熄灭，电源中性点加装消弧线圈之后，可以有效减小短路电流，灭弧更容易。只有在小接地电流系统单相接地电流大到一定程度时，电源中性点才需要加装消弧线圈接地，其工频感抗大小应大于全站所有元件对地电容的工频容抗，以防发生串联谐振。电力系统发生不对称故障时，零序电压有什么特点？故障点处$$U_0​$$最高，离故障点越远，$$U_0​$$越低，变压器或电源 中性点接地处$$U_0=0​$$为什么会有分支系数？其定义如何？在复杂电力系统中，可能会有助增电流或分支电流的影响。导致 同一个位置发生短路故障时，本级保护检测到的电流很可能与上一级保护检测的短路电流不一致，会造成上一级保护的II段定值整定不准确、不合理，可能导致上一级保护II段保护范围不合理。所以要引入分支系数。分支系数的定义即为：本元件任意位置发生短路故障时本元件保护检测到的短路电流与上一级元件检测到的短路电流之比。功率方向元件安装原则如何？在同一母线两侧的保护元件动作定值相近、动作时间较长的可以不加装功率方向元件，动作时间短的必须加装方向元件。在同一线路元件两端的保护元件，动作时限相近的，定值小的必须加装功率方向元件，定值大的可以不装。功率方向元件为什么会有死区？当短路故障发生在保护安装处时，功率方向继电器检测的电压几乎为零，功率也几乎为零，继电器处于动作边界，极有可能会拒动。称之为死区双电源网络为什么要加装方向元件？因为电流保护只检测电流幅值，不检测相位和方向。所以当保护元件背后发生短路时，保护元件对面的电源向故障点提供的短路电流，有可能使保护误动作。电流III段保护两相星形接法的时候往往采用三继电器，为什么？因为如果本保护装置，作为下一级 Y/△变压器 低压侧的 远后备保护的时候，低压侧 发生AB两相相间短路的时候，B相若装有继电器 可以使得 远后备保护灵敏度提高一倍。所以，在高压侧采用两相星形接线方式的时候，把A、C两相电流之和的“中性线”上再加装一只继电器，构成两相三继电器接线方式，中性线上的电流即可以认为是 B相电流。电流III段保护为什么要考虑自启动系数？考虑自启动系数是为了保证在本保护区外的系统故障切除后，全系统电机类负载启动时，较大的启动电流也能保证本保护的III段继电器能可靠返回，不至于误动作。电流I段保护为什么有时加装中间继电器？加装中间继电器的作用有三个:短延时，躲过雷电造成避雷器击穿时的 短暂短路状态。增加接点数量扩大接点容量电流保护为什么会受系统运行方式的影响因为系统运行方式变化的时候，系统阻抗会发生变化，就会引起短路电流发生变化，电流保护的定值是一定的，所以也可能使保护不能正确动作，或保护范围缩小。电力线路三相相间短路和两相相间短路电流哪个更大？为什么三相相间短路电流更大，因为如果故障点相同，两相相间短路与三相相间短路的某一相的阻抗相同，但两相相间短路相当于在两条相线（两倍阻抗）上施加了线电压（相电压的根三倍）所以其短路电流较小。继电保护装置主要包括哪些模块？主要包括测量模块、逻辑判断模块和执行模块三部分为什么继电器的返回值和动作值不同防止继电器输入参数在动作值附近时发生跳跃（频繁动作、返回）