喵星人聚居地 - 电气工程及其自动化
type: channel
link: https://miaostay.com/tag/%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E5%85%B6%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/
items: 电力系统分析笔记群
items: 继电保护笔记群
items: 2020版企业文化题库
items: 继电保护常见问题
items: 电力系统分析重点背诵题

电力系统分析笔记群
type: item
date: 2020-01-23T13:00:00+08:00
description: 写在开始这是我学习电力系统分析的时候记的笔记， 少的点应该还不少， 然后某些地方由于众所周知的原因没记完。第一章 电力系统的基本概念1.1 电力工业的特点其产品 -- 电能 -- 难以储存电力系统中任何设备的投入或切除都会立刻影响其他设备的运行状态投入和切除会影响线路的电流, 电流会影响压降1.2 电力系统的基本结构电力系统由发电机, 变压器, 输电线路, 用电设备(负荷)组成的网络, 它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备.互联元件分为两类:电力原件(对电能进行生产, 变换, 输送和分配, 消费)控制元件(同步发电机的励磁调节器, 调速器以及继电器等)电力系统的运行状态由运行参量来描述, 或者说运行参量定量地确定系统的运行状态, 运行状态包括功率, 电压, 电流, 频率以及电动势向量间的角位移等等.系统元件参数由系统元件的物理性质决定, 代表元件的特性, 如电阻, 电抗, 电导, 输入阻抗和转移足堪, 变压器变比, 时间常数, 放大倍数等. 系统元件参数直接影响运行参量的大小.电力网电网是由变压器和各种电压等级输电线路组成的.电压等级在110kV及以上的电力网主要用于电能的远距离输送, 称为输电网35kV及以下的电力网主要用于向用户配送电能, 称为配电网动力系统电力系统及其动力部分的总体称为动力系统发电厂(大容量的发电机几乎都是同步发电机, 小容量的发电机有些是异步发电机)变电站(提高电源电压等级)高压输电线路配电系统负荷我国标准的电压等级目前我国常用的电压等级有: 相电压:220V线电压有效值:380V6kV10kV35kV110kV220kV330kV500kV交流35~2220kV的称为高电压(HV), 330kV到750kV为高电压(EHV), 交流1000kV及以上为特高压, $\pm 600kV$及以下的为高压直流(HVDC), $\pm 600kV$及以上为特高压直流(UHVDC)1.3 对电力系统规划设计和运行维护的基本要求可靠性分类原则: 按照供电中断或减少所造成的危害大小进行划分一类负荷(重要负荷): 指电能供应的中断或减少将造成设备损坏, 人员伤亡, 生产秩序混乱, 人民生活在较长时间内得不到回复的用户的用电设备二类负荷(较重要负荷)三类负荷(一般负荷)一级负荷符合下列情况之一时, 应视为一级负荷:中断供电将造成人身伤亡时.中断供电将在经济上造成重大损失时.中断供电将影响重要用电单位的正常工作其他要求一级负荷应由双重电源供电, 当一电源发生故障时, 另一电源不应同时受到损坏二级负荷的供电系统, 宜由双回线路供电特级负荷中断供电会造成中毒, 爆炸, 火灾的保证电能质量电能质量指标包括频率偏差, 电压偏差和波形畸变率, 电压波动和闪变, 还有不平衡度. 电压: 电压偏移不超过额定电压的$\pm 5\%$. 频率: 电力系统对频率的偏移规定在$\pm 0.2Hz$以内3000MW以下要求频率: $50 \pm 0.5Hz$电压偏移率$$\frac{U - U_N}{U_N} \times 100\%$$35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%; 20kV及以下三项供电电压偏差为标称电压的$\pm 7\%$; 220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%, -10%.$U_H$谐波电压含量:$$ U_H = \sqrt{\sum^\infty_2 (U_N)^2} $$$$\text{电压总波形畸变率} = \frac{U_H}{U_1} \times 100\%$$谐波定义: 基波的整数倍 $kf , (k \geq 2)$产生原因: 非线性设备产生谐波谐波的危害: 增加损耗次数与含量成反比谐波类型: - 二次 -> 涌流识别 - 三次 -> $\delta$型接线抑制三次谐波 - 五次谐波 -> 变压器的过励磁 一次设备直接用于生产和使用电能发电机变压器断路器电抗器互感器二次设备绝缘监察装置继电保护及自动装置直流电源设备高频阻波器控制和信号装置测量表计备自投装置电压越高, 传输距离越长, 输送能量越大额定电压发电机, 变压器, 用电设备等正常运行时最经济的电压.$$\text{除了发电机之外, 设备电压} U_{NS} \geq \text{线路电压} U_N$$发电机和变压器额定电压的确定:变压器原边(一次侧)发电机($1.05U_N$)线路($U_N$)副边(二次侧)线路($1.1U_N$)负荷($1.05U_N$)保证经济性尽量采用高效节能的发电设备, 合理地发展电力网以降低电能输配过程中的损耗, 合理分配各发电厂之间的电力负荷, 充分发挥经济性能高的发电场的作用, 并注意水电与火电之间的调配.防止环境污染电力系统互联后的优点:合理开发一次能源减少电力系统的总装机容量减…

继电保护笔记群
type: item
date: 2020-01-23T12:00:00+08:00
description: 写在开始这些是我在学习电力系统继电保护的时候记的笔记， 因为是笔记， 所以可能有内容有疏漏， 不会特别全面。第一章 继电保护的基本知识1.1 电力系统的故障及运行状态运行：带电正常运行： 期望的状态允许运行允许长期运行继电保护装置不动作异常运行： 有些状态偏离了额定值， 但是超过的不多允许运行不允许长期运行， 长期运行会导致：寿命缩短， 发生故障的概率会提高发信号故障运行不允许运行跳闸分类：断路（纵向故障）： 继电保护没法管短路（横向故障）： 认为故障就是短路， 接地故障就是接地短路， 相间故障就是相间短路， 当发生下面这些情况时跳闸。符号短路类型故障类型故障类型$$K^{(3)}$$三相短路对称故障相间故障$$K^{(2)}$$两相短路不对称故障相间故障$$K^{(1,1)}$$两相短路接地不对称故障接地故障$$K^{(1)}$$单相短路不对称故障接地故障热备用不带电的， 断路器断开， 一经合闸就可以用冷备用把断路器断开， 隔离开关也断开检修断路器断开， 隔离开关断开， 接上地线继电保护只管带电的， 所以只管运行状态故障的另一种分类：分类一瞬时性故障：永久性故障： 在人去修之前一直存在分类二金属性短路： 更危险经过渡电阻的短路1.3 继电保护的基本工作原理及分类发生短路之后：电流， 增大电压。 下降阻抗， 下降输电线路的损耗不能超过10%随着短路点越来越接近电源， 短路电流越大， 电压越低用阻抗作为判据比用电流作为判据灵敏性更高保护方式：电流保护电压保护阻抗保护差动保护最麻烦的问题在于通道， 需要传输数据性能更好， 也比阻抗保护更贵序分量保护发生短路之后可能会出现负序分量和零序分量灵敏性比差动保护更高不能发现所有的故障， 三相短路没有用， 两相短路没有零序分量突变量保护计算单位时间内电流差行波保护暂态量保护前面的都是稳态量保护最大的好处是快缺点是现在停留在理论上难点：要求测量系统足够快非常飘忽不定非电气量保护前面的都是电气量保护温度保护瓦斯保护学习电流保护， 电压保护， 阻抗保护， 差动保护， 序分量保护， 非电气量保护任何电气设备不能在没有保护的状态下运行按照功能不同分类：主保护： 必须有后备保护： 必须有， 优先采用远后备， 220kV及以上采用近后备远后备：优先采用远后备近后备： 和主保护跳开的断路器相同220kV及以上采用近后备辅助保护： 可有可无在可以容忍或者主保护可解决的情况下不需要辅助保护主保护和后备保护可以互换， 辅助保护不能和主保护和后备保护互换机电型包括电磁型和感应型按保护反应参数增大或减小而动作归类：过量保护和欠量保护。继电保护装置的组成测量比较部分输入电气量输入整定值逻辑判断部分执行输出部分1.4 对继电保护的基本要求四个基本要求：选择性离故障点最近， 使停电范围最小通过保护范围的配合， 动作时间的配合来保证选择性通过整定计算来保证选择性速动性好处可以减轻设备的损坏可以防止轻微故障发展成严重故障可以防止单一的故障发展成复杂的故障可以提高暂态稳定性从发生故障 到 保护发现有故障 到 发出跳闸命令 到 断路器完成跳闸 需要时间保护的固有动作时间（ms级）： 从发生故障到保护发现有故障人为延时（s级）： 保护发现有故障到发出跳闸命令， 可以没有断路器的动作时间（ms级）：发出跳闸命令到断路器完成跳闸继电保护的动作时间： 从故障到发出跳闸命令， 等于保护的固有动作时间和人为延时到和故障切除时间： 从故障到断路器完成跳闸， 主要由人为延时决定保护的动作时间 = 保护的固有动工作时间 + 人为延时保护的动作时间 = 人为延时 （忽略固有动作时间）人为延时到的时间就是保护动作的时间， 误差10%尽快切除故障就是速动性灵敏性: 发现轻微故障的能力灵敏系数 $$K_{sen}$$过量保护： $$\text{灵敏系数} \ K_{sen} = \dfrac{\text{保护范围内发生最轻微故障时的最小值}}{\text{整定值}}$$$$K_{sen} < 1$$： 无法发现保护范围内发生最轻微故障时的最小值， 不合格$$K_{sen} = 1$$： 刚好可以反应保护范围内发生最轻微故障时的最小值， 不合格， 刚好可以代表可能不可以$$K_{sen} > 1$$： 可以反应保护范围内的最轻微的故障， 而且留有裕度， 合格欠量保护： $$\text{灵敏系数} \ K_{sen} = \dfrac{\text{整定值}}{\text{保护范围内发生最轻微故障时的最大值}}$$$$K_{sen} < 1$$： 不可以反应保护范围内的最轻微的故障的最大值， 不合格$$K_{sen} = 1$$： 刚好可以反应保护范围内发生最轻微故障时的最大值， 不合格， 刚好可以代表可能不可以$$K_{sen} > 1$$： 可以发现保护范围…

2020版企业文化题库
type: item
date: 2019-10-14T23:04:00+08:00
description: 一、单选题 第一部分 企业文化中国共产党第十九次全国代表大会，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入（ ）的关键时期召开的一次十分重要的大会。 A. 新时期 B. 新阶段 C. 新征程 D. 新时代 标准答案：D十九大的主题是：不忘初心，（ ），高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 A. 继续前进 B. 牢记使命 C. 方得始终 D. 砥砺前行 标准答案：B经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的（ ）。 A. 未来方向 B. 未来方位 C. 历史方向 D. 历史方位 标准答案：D中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的（ ）需要和（ ）的发展之间的矛盾。 A. 美好生活；不充分不平衡 B. 幸福生活；不平衡不充分 C. 幸福生活；不充分不平衡 D. 美好生活；不平衡不充分 标准答案：D（ ）是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：B（ ）是当代中国发展进步的根本制度保障。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：C（ ）是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：D中国特色社会主义最本质的特征是（ ）。 A. “五位一体”整体布局 B. 建设中国特色社会主义法治体系 C. 人民利益为根本出发点 D. 中国共产党领导 标准答案：D（ ）是中国共产党人的初心和使命。 A. 为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴 B. 满怀信心、坚定前行 C. 增强人民群众获得感、幸福感、安全感 D. 保持我国经济增长 标准答案：A党的（ ）是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。 A. 思想建设 B. 政治建设 C. 组织建设 D. 制度建设 标准答案：B党的十九大报告明确，要把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的（ ）和（ ）。 A. 情感认同；行为习惯 B. 情感共鸣；行为习惯 C. 情感认同；行为规范 D. 情感共鸣；行为规范 标准答案：A中国共产党从成立之日起，既是中国先进文化的积极（ ）和（ ），又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。 A. 引领者；践行者 B. 倡导者；践行者 C. 引领者；实践者 D. 倡导者；实践者 标准答案：A习近平总书记在党的十九大上提出，全党同志特别是高级干部要加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本（ ），永葆共产党人政治本色。 A. 英雄本色 B. 政治活力 C. 政治担当 D. 革命担当 标准答案：C习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容是（ ）。 A. “八个明确”和“十四个坚持” B. “六个明确”和“十四个坚持” C. “八个明确”和“十五个坚持” D. “六个明确”和“十五个坚持” 标准答案：A（ ）是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。 A. 道路自信 B. 理论自信 C. 制度自信 D. 文化自信 标准答案：D（ ）是一个国家、一个民族的灵魂。 A. 文明 B. 精神 C. 文化 D. 信仰标准答案：C当代中国共产党人和中国人民应该而且一定能够担负起新的（ ），在（ ）中进行（ ），在历史进步中实现（ ）。 A. 文化使命；实践创造；文化创造；文化进步 B. 历史使命；实践创造；文化创造；文化进步 C. 文化使命；文化创造；实践创造；文化进步 D. 历史使命；实践创造；文化创造；文明进步标准答案：A社会主义核心价值观中公民个人层面的价值准则是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 爱国、敬业、诚信、友善 C. 爱国、敬业、诚信、奉献 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：B社会主义核心价值观中社会层面的价值取向是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 爱国、敬业、诚信、友善 C. 自由、民主、爱国、法治 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：D社会主义核心价值观中国家层面的价值目标是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 富强、民主、和谐、公正 C. 爱国、敬业、诚信、奉献 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：A国家电网有限公司成立于（ ）。 A. 2001 年 B. 2002 年 C. 2003 年 D. 2004 年 标准答案：B国家电网有限公司的宗旨是（ ）。 A. 以客户为中心 B.…

继电保护常见问题
type: item
date: 2019-04-14T14:43:00+08:00
description: 变压器纵差保护中的不平衡电流主要来源是什么？由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流纵联保护为什么不能作为其他元件的后备保护？纵联保护只能保护两个监测点之间的元件故障，对任何区外故障都不反应。所以不能给其他元件做远后备保护。阻抗继电器为什么会有精工电流和精工电压？理论上讲，阻抗继电器检测的是系统阻抗，即电压和电流的比值，但当电流或电压值过低或过高时，会使阻抗检测值严重失真，所以规定了精工电流和精工电压的概念。消弧线圈的作用和配置原则是什么？当小接地电流系统发生单相接地故障的时候，如果线路对地电容较大，会使得故障点电弧难以熄灭，电源中性点加装消弧线圈之后，可以有效减小短路电流，灭弧更容易。只有在小接地电流系统单相接地电流大到一定程度时，电源中性点才需要加装消弧线圈接地，其工频感抗大小应大于全站所有元件对地电容的工频容抗，以防发生串联谐振。电力系统发生不对称故障时，零序电压有什么特点？故障点处$$U_0​$$最高，离故障点越远，$$U_0​$$越低，变压器或电源 中性点接地处$$U_0=0​$$为什么会有分支系数？其定义如何？在复杂电力系统中，可能会有助增电流或分支电流的影响。导致 同一个位置发生短路故障时，本级保护检测到的电流很可能与上一级保护检测的短路电流不一致，会造成上一级保护的II段定值整定不准确、不合理，可能导致上一级保护II段保护范围不合理。所以要引入分支系数。分支系数的定义即为：本元件任意位置发生短路故障时本元件保护检测到的短路电流与上一级元件检测到的短路电流之比。功率方向元件安装原则如何？在同一母线两侧的保护元件动作定值相近、动作时间较长的可以不加装功率方向元件，动作时间短的必须加装方向元件。在同一线路元件两端的保护元件，动作时限相近的，定值小的必须加装功率方向元件，定值大的可以不装。功率方向元件为什么会有死区？当短路故障发生在保护安装处时，功率方向继电器检测的电压几乎为零，功率也几乎为零，继电器处于动作边界，极有可能会拒动。称之为死区双电源网络为什么要加装方向元件？因为电流保护只检测电流幅值，不检测相位和方向。所以当保护元件背后发生短路时，保护元件对面的电源向故障点提供的短路电流，有可能使保护误动作。电流III段保护两相星形接法的时候往往采用三继电器，为什么？因为如果本保护装置，作为下一级 Y/△变压器 低压侧的 远后备保护的时候，低压侧 发生AB两相相间短路的时候，B相若装有继电器 可以使得 远后备保护灵敏度提高一倍。所以，在高压侧采用两相星形接线方式的时候，把A、C两相电流之和的“中性线”上再加装一只继电器，构成两相三继电器接线方式，中性线上的电流即可以认为是 B相电流。电流III段保护为什么要考虑自启动系数？考虑自启动系数是为了保证在本保护区外的系统故障切除后，全系统电机类负载启动时，较大的启动电流也能保证本保护的III段继电器能可靠返回，不至于误动作。电流I段保护为什么有时加装中间继电器？加装中间继电器的作用有三个:短延时，躲过雷电造成避雷器击穿时的 短暂短路状态。增加接点数量扩大接点容量电流保护为什么会受系统运行方式的影响因为系统运行方式变化的时候，系统阻抗会发生变化，就会引起短路电流发生变化，电流保护的定值是一定的，所以也可能使保护不能正确动作，或保护范围缩小。电力线路三相相间短路和两相相间短路电流哪个更大？为什么三相相间短路电流更大，因为如果故障点相同，两相相间短路与三相相间短路的某一相的阻抗相同，但两相相间短路相当于在两条相线（两倍阻抗）上施加了线电压（相电压的根三倍）所以其短路电流较小。继电保护装置主要包括哪些模块？主要包括测量模块、逻辑判断模块和执行模块三部分为什么继电器的返回值和动作值不同防止继电器输入参数在动作值附近时发生跳跃（频繁动作、返回）

电力系统分析重点背诵题
type: item
date: 2018-12-26T17:43:00+08:00
description: 写在开始这里是整理的所有的最后三次在线测试的蓝字的题标出电力系统中各元件的额定电压。T1: 10.5KV/242KV T2:220KV/121KV/38.5KVT3: 110KV/11KV T4: 35KV/6.6KVT5: 10.5KV/3.3KV电力系统特点及基本要求。特点:电能的生产和消费具有同时性电能与国民经济各部门和人民日常生活关系密切电力系统的过渡过程非常短暂基本要求:保证安全可靠的供电保证良好的电能质量保证电力系统运行的经济性什么叫电力系统、电力网及动力系统？电力系统: 由产生,输送,分配和消耗电能的各种电器设备构成的统一整体电力网: 电力系统中出去发电机和用电设备之外的部分,即输电线路和变压器等连接起来组成的电网络动力系统: 电力系统加上锅炉,汽轮机或水库,水轮机及热电厂的热力王等动力部分组成的整体什么叫电力线路的平均额定电压？我国电力线路的平均额定电压有哪些？线路的平均额定电压是指输电线路首末端电压的平均值我国电力线路的平均额定电压有: 3.15KV,6.3KV,10.5KV,15.75KV,37KV,115KV,230KV,345KV,525KV,787KV.什么叫变压器的短路试验和空载试验，从这两个试验可确定变压器哪些参数？短路试验: 高压侧加额定电流,低压侧短路,得到负载损耗,短路电压.开路试验: 低压侧加额定电压,高压侧开路.得到空载损耗,空载电流.电力线路的等值电路是怎样表示的？电力系统正常运行时基本是三相对称的,因此可以用单相图表示, 一般元件用π型等值电路表示分裂导线的作用是什么？等效增大了线路半径,可以减小线路电抗和防止电晕,提高输电线路的输送能力什么叫电压降落、电压损耗、电压偏移？电压损耗是指始末端电压的数值差.电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差.电压降落指输电线路首末端电压的向量差电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统频率的一、二、三次调整有何关系?频率的一次调整由系统中的所有发电机组分担,依靠调速器完成,只能做到有差调整,频率的二次调整由系统中的调频发电机组承担,依靠调频器完成,可做到无差,频率的第三次调整由系统中所有按给定负荷曲线发电的发电机组分担电力系统中电压中枢点一般选在何处？电压中枢点的调压方式有哪几种？一般选择下列母线作为中枢点:大型发电厂的高压母线(高压母线有多回出线时)枢纽变电所的二次母线.有大量地方性负荷的发电厂母线.电压中枢点调压方式有:逆调压顺调压长调压顺调压最易实现,逆调压最不容易实现电力系统中无功功率电源有哪些？发电机,同步调相机,静电电容器,静止补偿器,并联电抗器什么是冲击电流？什么是冲击系数？冲击电流: 给负载通电的一瞬间,通常会产生大电流,设就是冲击电流冲击系数: 冲击电流值对于交流电流幅值的倍数什么是最恶劣的短路条件？在电力系统中产生最大短路冲击电流的条件是什么？最恶劣的短路条件: 发生在电感电路中,短路前空载,初始相角满足 $$\alpha - \left\| ∠功率因数 \right\| = 90 °$$产生最大冲击电流条件: 初始相角满足 $$\alpha - \left\| ∠功率因数 \right\| = 90 °​$$ , 短路前空载,短路后半个周期.无限大容量电源的含意是什么？电源内阻抗为零,短路过程中电源端电压恒定,电源频率恒定什么是横向故障？什么是纵向故障？横向故障: 电力系统正常运行时某一处发生短路故障的情况,称之为横向故障,横向故障是指各种类型的短路没包括三相短路,两相短路,单相接地短路和两相接地短路纵向故障: 电力系统正常运行时某一处发生断线故障的情况,称之为纵向故障,纵向故障主要是指各种类型的断线故障,包括单相断线,两相断线和三相断线什么是派克变换？其物理意义是什么？派克变换: 派克变换时现在占主流地位的交流电机分析计算时的基本变换物理意义: 将定子的abc三相电流投影到随着转子旋转的直轴(d轴),交轴(q轴)与垂直于dq平面的零轴(0轴)上去,从而实现了对定子电感矩阵的对角化,对同步电机的运行分析起到了简化作用.什么是正序等效定则？指在简单不对称电路的情况下,短路点电流的正序分量与在短路点各相中接入附加电抗而发生三相短路时的电流相等什么是对称分量法？正序、负序和零序分量各有什么特点？对称分量法: 任意一个不对称的三向量系统,总可以唯一的分解为三组对称的三相量系统和一组不对称的三相量系统.正序:A相超前B相120°B相超前C相120°三相相值相等.负序:A相超前C相120°C相超前B相120°三相相值相等.零序:三相相位相同三相相值相等电力系统短路的类型有那些？那些类型与中性点接地方式有关？短路类型:单相接地短路两相短路两相接地短路三相短路中性点接地方式:单相接地短路两相接地短路三相接地短路提高电…