喵星人聚居地 - 电力系统分析
type: channel
link: https://miaostay.com/tag/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%88%86%E6%9E%90/
items: 电力系统分析笔记群
items: 电力系统分析重点背诵题

电力系统分析笔记群
type: item
date: 2020-01-23T13:00:00+08:00
description: 写在开始这是我学习电力系统分析的时候记的笔记， 少的点应该还不少， 然后某些地方由于众所周知的原因没记完。第一章 电力系统的基本概念1.1 电力工业的特点其产品 -- 电能 -- 难以储存电力系统中任何设备的投入或切除都会立刻影响其他设备的运行状态投入和切除会影响线路的电流, 电流会影响压降1.2 电力系统的基本结构电力系统由发电机, 变压器, 输电线路, 用电设备(负荷)组成的网络, 它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备.互联元件分为两类:电力原件(对电能进行生产, 变换, 输送和分配, 消费)控制元件(同步发电机的励磁调节器, 调速器以及继电器等)电力系统的运行状态由运行参量来描述, 或者说运行参量定量地确定系统的运行状态, 运行状态包括功率, 电压, 电流, 频率以及电动势向量间的角位移等等.系统元件参数由系统元件的物理性质决定, 代表元件的特性, 如电阻, 电抗, 电导, 输入阻抗和转移足堪, 变压器变比, 时间常数, 放大倍数等. 系统元件参数直接影响运行参量的大小.电力网电网是由变压器和各种电压等级输电线路组成的.电压等级在110kV及以上的电力网主要用于电能的远距离输送, 称为输电网35kV及以下的电力网主要用于向用户配送电能, 称为配电网动力系统电力系统及其动力部分的总体称为动力系统发电厂(大容量的发电机几乎都是同步发电机, 小容量的发电机有些是异步发电机)变电站(提高电源电压等级)高压输电线路配电系统负荷我国标准的电压等级目前我国常用的电压等级有: 相电压:220V线电压有效值:380V6kV10kV35kV110kV220kV330kV500kV交流35~2220kV的称为高电压(HV), 330kV到750kV为高电压(EHV), 交流1000kV及以上为特高压, $\pm 600kV$及以下的为高压直流(HVDC), $\pm 600kV$及以上为特高压直流(UHVDC)1.3 对电力系统规划设计和运行维护的基本要求可靠性分类原则: 按照供电中断或减少所造成的危害大小进行划分一类负荷(重要负荷): 指电能供应的中断或减少将造成设备损坏, 人员伤亡, 生产秩序混乱, 人民生活在较长时间内得不到回复的用户的用电设备二类负荷(较重要负荷)三类负荷(一般负荷)一级负荷符合下列情况之一时, 应视为一级负荷:中断供电将造成人身伤亡时.中断供电将在经济上造成重大损失时.中断供电将影响重要用电单位的正常工作其他要求一级负荷应由双重电源供电, 当一电源发生故障时, 另一电源不应同时受到损坏二级负荷的供电系统, 宜由双回线路供电特级负荷中断供电会造成中毒, 爆炸, 火灾的保证电能质量电能质量指标包括频率偏差, 电压偏差和波形畸变率, 电压波动和闪变, 还有不平衡度. 电压: 电压偏移不超过额定电压的$\pm 5\%$. 频率: 电力系统对频率的偏移规定在$\pm 0.2Hz$以内3000MW以下要求频率: $50 \pm 0.5Hz$电压偏移率$$\frac{U - U_N}{U_N} \times 100\%$$35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%; 20kV及以下三项供电电压偏差为标称电压的$\pm 7\%$; 220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%, -10%.$U_H$谐波电压含量:$$ U_H = \sqrt{\sum^\infty_2 (U_N)^2} $$$$\text{电压总波形畸变率} = \frac{U_H}{U_1} \times 100\%$$谐波定义: 基波的整数倍 $kf , (k \geq 2)$产生原因: 非线性设备产生谐波谐波的危害: 增加损耗次数与含量成反比谐波类型: - 二次 -> 涌流识别 - 三次 -> $\delta$型接线抑制三次谐波 - 五次谐波 -> 变压器的过励磁 一次设备直接用于生产和使用电能发电机变压器断路器电抗器互感器二次设备绝缘监察装置继电保护及自动装置直流电源设备高频阻波器控制和信号装置测量表计备自投装置电压越高, 传输距离越长, 输送能量越大额定电压发电机, 变压器, 用电设备等正常运行时最经济的电压.$$\text{除了发电机之外, 设备电压} U_{NS} \geq \text{线路电压} U_N$$发电机和变压器额定电压的确定:变压器原边(一次侧)发电机($1.05U_N$)线路($U_N$)副边(二次侧)线路($1.1U_N$)负荷($1.05U_N$)保证经济性尽量采用高效节能的发电设备, 合理地发展电力网以降低电能输配过程中的损耗, 合理分配各发电厂之间的电力负荷, 充分发挥经济性能高的发电场的作用, 并注意水电与火电之间的调配.防止环境污染电力系统互联后的优点:合理开发一次能源减少电力系统的总装机容量减…

电力系统分析重点背诵题
type: item
date: 2018-12-26T17:43:00+08:00
description: 写在开始这里是整理的所有的最后三次在线测试的蓝字的题标出电力系统中各元件的额定电压。T1: 10.5KV/242KV T2:220KV/121KV/38.5KVT3: 110KV/11KV T4: 35KV/6.6KVT5: 10.5KV/3.3KV电力系统特点及基本要求。特点:电能的生产和消费具有同时性电能与国民经济各部门和人民日常生活关系密切电力系统的过渡过程非常短暂基本要求:保证安全可靠的供电保证良好的电能质量保证电力系统运行的经济性什么叫电力系统、电力网及动力系统？电力系统: 由产生,输送,分配和消耗电能的各种电器设备构成的统一整体电力网: 电力系统中出去发电机和用电设备之外的部分,即输电线路和变压器等连接起来组成的电网络动力系统: 电力系统加上锅炉,汽轮机或水库,水轮机及热电厂的热力王等动力部分组成的整体什么叫电力线路的平均额定电压？我国电力线路的平均额定电压有哪些？线路的平均额定电压是指输电线路首末端电压的平均值我国电力线路的平均额定电压有: 3.15KV,6.3KV,10.5KV,15.75KV,37KV,115KV,230KV,345KV,525KV,787KV.什么叫变压器的短路试验和空载试验，从这两个试验可确定变压器哪些参数？短路试验: 高压侧加额定电流,低压侧短路,得到负载损耗,短路电压.开路试验: 低压侧加额定电压,高压侧开路.得到空载损耗,空载电流.电力线路的等值电路是怎样表示的？电力系统正常运行时基本是三相对称的,因此可以用单相图表示, 一般元件用π型等值电路表示分裂导线的作用是什么？等效增大了线路半径,可以减小线路电抗和防止电晕,提高输电线路的输送能力什么叫电压降落、电压损耗、电压偏移？电压损耗是指始末端电压的数值差.电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差.电压降落指输电线路首末端电压的向量差电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统频率的一、二、三次调整有何关系?频率的一次调整由系统中的所有发电机组分担,依靠调速器完成,只能做到有差调整,频率的二次调整由系统中的调频发电机组承担,依靠调频器完成,可做到无差,频率的第三次调整由系统中所有按给定负荷曲线发电的发电机组分担电力系统中电压中枢点一般选在何处？电压中枢点的调压方式有哪几种？一般选择下列母线作为中枢点:大型发电厂的高压母线(高压母线有多回出线时)枢纽变电所的二次母线.有大量地方性负荷的发电厂母线.电压中枢点调压方式有:逆调压顺调压长调压顺调压最易实现,逆调压最不容易实现电力系统中无功功率电源有哪些？发电机,同步调相机,静电电容器,静止补偿器,并联电抗器什么是冲击电流？什么是冲击系数？冲击电流: 给负载通电的一瞬间,通常会产生大电流,设就是冲击电流冲击系数: 冲击电流值对于交流电流幅值的倍数什么是最恶劣的短路条件？在电力系统中产生最大短路冲击电流的条件是什么？最恶劣的短路条件: 发生在电感电路中,短路前空载,初始相角满足 $$\alpha - \left\| ∠功率因数 \right\| = 90 °$$产生最大冲击电流条件: 初始相角满足 $$\alpha - \left\| ∠功率因数 \right\| = 90 °​$$ , 短路前空载,短路后半个周期.无限大容量电源的含意是什么？电源内阻抗为零,短路过程中电源端电压恒定,电源频率恒定什么是横向故障？什么是纵向故障？横向故障: 电力系统正常运行时某一处发生短路故障的情况,称之为横向故障,横向故障是指各种类型的短路没包括三相短路,两相短路,单相接地短路和两相接地短路纵向故障: 电力系统正常运行时某一处发生断线故障的情况,称之为纵向故障,纵向故障主要是指各种类型的断线故障,包括单相断线,两相断线和三相断线什么是派克变换？其物理意义是什么？派克变换: 派克变换时现在占主流地位的交流电机分析计算时的基本变换物理意义: 将定子的abc三相电流投影到随着转子旋转的直轴(d轴),交轴(q轴)与垂直于dq平面的零轴(0轴)上去,从而实现了对定子电感矩阵的对角化,对同步电机的运行分析起到了简化作用.什么是正序等效定则？指在简单不对称电路的情况下,短路点电流的正序分量与在短路点各相中接入附加电抗而发生三相短路时的电流相等什么是对称分量法？正序、负序和零序分量各有什么特点？对称分量法: 任意一个不对称的三向量系统,总可以唯一的分解为三组对称的三相量系统和一组不对称的三相量系统.正序:A相超前B相120°B相超前C相120°三相相值相等.负序:A相超前C相120°C相超前B相120°三相相值相等.零序:三相相位相同三相相值相等电力系统短路的类型有那些？那些类型与中性点接地方式有关？短路类型:单相接地短路两相短路两相接地短路三相短路中性点接地方式:单相接地短路两相接地短路三相接地短路提高电…