喵星人聚居地 - 气体
type: channel
link: https://miaostay.com/tag/%E6%B0%94%E4%BD%93/
items: 起重机司机培训笔记
items: 调研问题-必须掌握的知识点（主要）

起重机司机培训笔记
type: item
date: 2022-01-18T21:29:00+08:00
description: 相关法律、法规、标准特种设备安全法特种设备安全检查条例山东省特种设备安全条例特种设备使用管理规则起重吊运指挥信号起重机械安全规程起重机械使用管理规则起重机司机安全技术考核标准重要用途钢丝绳起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废起重机定义、分类定义用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备参数范围额定起重量$\geq 0.5t$的升降机额定起重量$\geq 3t$ (或额定起重力矩$\geq 40 t \cdot m$的塔式起重机，或生产率$\geq 300t/h$的装卸桥)且提升高度$\geq2m$的起重机层数$\geq 2$层的机械式停车设备分类起重机械桥式（双梁、单梁、电动葫芦）起重机门式起重机塔式起重机（移动、固定、自升式）流动式（汽车、轮胎、 履带）起重机门座式（港口、船厂、电站）起重机施工或简易升降机铁路起重机（内燃、电动）机械式停车设备起重机的基本构造起升机构运行机构旋转机构变幅机构金属结构电气系统安全装置起重机类别较多，型式多样，构造不尽相同。桥式起重机是由起升机构、运行机构（大、小车运行机构）和金属结构、电气系统及安全装置构成。流动式起重机是由动力装置、工作机构（起升、变幅、回转、吊臂及伸缩机构）、金属结构、控制装置、运行机构和支腿等部分组成。起升机构起升机构由驱动装置、传动装置、制动装置和取物缠绕装置四种装置组成。运行机构运行机构由驱动装置、传动装置、制动装置和车轮装置组成。旋转机构旋转机构由驱动装置、传动装置、制动装置和旋转装置组成。变幅机构变幅机构由驱动装置、传动装置、制动装置和变幅装置组成。金属结构各种类型的起重机其金属结构的组成也各不相同桥式起重机的金属结构主要由主梁、端梁、走台及栏杆和司机室等组成。龙门起重机的金属结构是由主梁、支腿（柔性腿、刚性腿）、走台及栏杆、下横梁、司机室等组成。电气系统各类起重机其电气系统大致由主回路系统、控制迴路系统及保护回路组成。起重机依靠各机构进行工作，各机构依靠电动机驱动，电动机的启动、制动、反转、调速依靠电气系统进行控制。电气系统是围绕着电动机，利用导线将所需的控制电器和保护电气组成一个统一整体。安全保护装置限位器限位器是用来限制机构运行极限位置的一种安全防护装置。限位器有两种：保护起升机构安全运行的上升极限位置限制器和下降极限位置限制器。限制运行机构的运行极限位置限制器。缓冲器当运行极限位置限制器或制动装置发生故障时，由于惯性原因，运行到终点的起重机或其上的小车，将与设在运行终点的止挡体相碰撞。此时缓冲器吸收起重机或小车运动的动能，以减缓冲击。缓冲器设置在打车或小车与止挡体相碰撞的位置。在同一轨道上运行的起重机之间，以及同一起重机双小车之间也应设置缓冲器。常用缓冲器有：弹簧式、橡胶式和液压式。超载限制器超载作业所产生的过大应力，可使钢丝绳拉断、传动部件损坏，由于制动力矩相对不够而导致制动器失灵。超载作业对其中结构为还很大，既会造成起重机主梁下挠，上盖版及腹板出裂纹、开焊，还会造成臂架和塔身折断的重大事故。超载破坏了起重机的稳定性，还会造成整机倾覆的恶性事故。额定起重量大于20t的桥式起重机，大于10t的门式起重装卸桥、铁路起重机、门座起重机等应安装超载限制器。其他类型起重机必要时也应安装超载限制器。其他类型起重机必要时也应安装超载限制器。当载荷达到额定起重量90%时，超载限制器发出提示性报警信号。当载荷超过额定起重量时，超载限制器自动切断起升动力源，并发出禁止性报警信号。防碰撞装置对于同轨多台或多层设置的桥式起重机，容易发生碰撞。在作业情况复杂、运行速度较快时，凭司机判断避免事故是很困难的。为了防止起重机在轨道上运行时碰撞相邻起重机，应在起重机上装设防碰撞装置。当起重机运行到危险距离范围时，防碰撞装置便发生警报，进而切断电源，使起重机停止运行，避免起重机之间相互碰撞。防风装置露天工作的桥式类型起重机，必须安装可靠的防风夹轨器或锚定装置或铁鞋，防止起重机被大风吹走、吹倒等事故发生。防风装置应能独立承受非工作状态下的最大风力，而不致被风吹动。力矩限制器动臂式起重机的工作特点是工作幅度可以改变。工作幅度是动臂式起重机的一个重要参数。起重量对动臂式起重机的动臂销轴中心有一个起重力矩。如果起重量不变，当工作幅度愈大时，起重力矩就愈大。如果起重力矩不变，那么工作幅度减小时，起重量就可增加。当起重力矩大于允许的极限力矩时，就会造成臂架折断，甚至起重机倾覆。所以动臂式起重机应安装力矩限制器，其综合误差不应大于10%，设置力矩限制器后。幅度指示器流动式、塔式和门座式起重机应装设幅度指示器。幅度指示器是用来指示起重机吊臂的倾角以及在该倾角下的额定起重量的装置。一种是电子力矩限制器，可随时正确显示幅度；另一种是用一个重力摆和刻度盘，盘上刻有相应倾角的起重量。当起重臂改变角度时，…

调研问题-必须掌握的知识点（主要）
type: item
date: 2021-03-30T20:11:00+08:00
description: 知识点们1. 换相换流器换相换流器在运行时，借助于换流阀的开通和关断，使流经换流器的电流从一个电流路径转移到另一个电流路径的物理过程。2. 非电量保护继电器的跳闸接点主变非电量保护装设重瓦斯、压力释放、油温度高、绕组温度高、有载调压开关重瓦斯、冷却器全停等输入回路，其出口继电器不启动失灵保护。3. 换相失败在换流器中，退出导通的阀在反向电压作用的一段时间内未能恢复阻断能力，或者在反向电压期间换相过程未进行完毕，则在阀电压变成正向时，被换相的阀都将向原来预定退出导通的阀倒换相，这种情况称为换相失败。4. 换流变阀侧中性点偏移保护保护用于检测换流变阀侧交流连线的接地和相间短路故障。阀闭锁时投入。测量换流变压器二次侧末屏电压，正常状态下三相电压的矢量和为零，如果发生单相接地或相间短路故障，三相电压零序分量不为零，超过预定参考值，保护禁止阀解锁。保护在阀解锁状态下无效(控制的脉冲使能信号).UVY_SUM分别为换流变Y绕组阀侧三相电压矢量之和，UVY_L1、UVY_L2、UVY_L3分别为换流变Y绕组阀侧各相电压；UVD_SUM分别为换流变D绕组阀侧三相电压矢量之和，UVD_L1、UVD_L2、UVD_L3分别为换流变D绕组阀侧各相电压。5. 换相失败的根本原因换流站的内部故障。换流器通过触发脉冲来控制阀的开合，触发电路因谐波、故障等原因，造成触发脉冲的丢失等故障时，会导致阀未按照正确的顺序导通和闭合，从而引发换相失败，这种情况在换相失败故障中出现的比较少。交流系统故障。交流系统故障分为对称和不对称故障，会造成换流站母线电压下降（两者）以及换相电压过零点漂移（不对称故障）等问题，从而导致换相失败，在现在的高压直流系统中大多配备了电压限流控制VDCL和电流偏差控制DGEI等。因此故障是否会真正引发换相失败和多个具体因素相关，包括：电压下降速度，VDCL能够很好地抑制换相失败的发生，电压的下降速度和控制系统的响应速度将决定换相失败是否发生。交流故障的电气距离及交流系统的强弱，具有高短路比SCR的强交流系统在故障下电压相对变化较小，因此不容易引发换流器母线的电压大幅下降，同时电气距离也会影响到母线电压的大小；故障合闸角，故障合闸角距离换相点的相位也是影响换相失败的重要因素之一。直流侧故障。直流侧故障主要是当直流侧接地短路时导致的直流电流上升引发的换相失败。与短路时间、过渡电阻等有着密切的关系。换相失败是高压直流输电系统中的常见故障，同时还可能伴随多次连续、不连续的换相失败，这会导致系统出现直流电流剧增，缩短换流阀寿命，减少直流输电功率，以及导致逆变侧交流系统电压不稳定等严重后果。6. 换流变饱和保护保护范围和目的保护换流变压器由于直流电流通过中性点进入变压器而引起的直流饱和。保护的工作原理和策略本保护监测变压器一次侧中性线电流。当运行不平衡时，就会有直流电流通过变压器中性线流入。换流变中性线直流电流及其引起的变压器铁芯饱和导致变压器激磁电流畸变。采用多段折线构成的反时限动作曲线来反映直流电流的大小，用户可以选择几个特殊的点进行整定．饱和保护包括饱和告警和饱和跳闸．饱和告警只作用于信号，饱和跳闸采用描点模拟反时限曲线原理。7. 熄弧角高压直流系统的换流阀中,某一换流阀从电流导通结束到理想的正弦波换相电压过零点时为止的一段用电角度表示的时间间隔（即从阀关断到阀上阳极电压持续为负的时间所对应的电角度）,又称裕度角γ。为防止换相失败，规定运行中γ=15°-18°，该数值既考虑了晶闸管恢复正向电压阻断能力的最小值7.2°，即400μs左右，同时还考虑到交流系统三相电压和参数不对称而留的裕度。8. 移相是交流信号（包括交流电）的波形在变化时没有按原来角度变化，发生角度变化，如果应该是90°，但幅度变成120°时的状态，就是相移30°，应该是前移30°，这是电感上的电压变化。整流电路中一般是电容，电容移相是指的交流信号通过电容后并联后相形向后移动，是说电压后移，电容后的电压不能跃变补充：正弦交流电路中,会有移相的问题,既是正弦波,就会有初相角,就是正弦波与横轴交点的哪个位置,初相角也可能为0度,也可以是其他角度,这就是移相,在整流触发电路中会常遇到该问题9. 熄弧角的作用直流换流器熄弧角是直流输电系统的重要电气量,常被用于判断直流输电系统逆变器的换相失败。在电力系统分析中,一般当直流熄弧角小于阀去游离时间对应的最小角度,则判断直流输电系统发生了换相失败。10. 换流变阀侧中性点偏移保护换流变阀侧中性点偏移保护是在换流阀闭锁状态下，用于检测换流变阀侧交流连线的接地故障。阀解锁状态下，此保护功能自动退出。换流变阀侧中性点偏移保护测量换流变压器二次侧末屏电压。阀闭锁时，正常状态下三相电压的矢量和为零；如果发生单相接地故障，三相电压零序分量不为零。零序电压若超过…