2021年新员工“公司党建和企业文化”“公司战略论坛”“公司工匠论坛”知识点
2021年新员工“公司党建和企业文化”“公司战略论坛”“公司工匠论坛”知识点1.文化与企业文化文、化并列使用，最早见于《易经·贲卦·彖传》，圣人观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。《辞海》关于文化的定义：从广义来说，指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。——党的十九大报告文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。2.国网公司简介国家电网有限公司成立于2002年12月29日，是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。公司经营区域覆盖我国26个省（自治区、直辖市），供电范围占国土面积的88%，供电人口超过11亿。2020年，公司在《财富》世界500强中排名第3位。近20多年来，国家电网持续创造全球特大型电网最长安全纪录，建成多项特高压输电工程，成为世界上输电能力最强、新能源并网规模最大的电网，专利拥有量连续9年位列央企第一。公司投资运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、阿曼、智利和中国香港等9个国家和地区的骨干能源网，连续16年获得国务院国资委业绩考核A级，连续8年获得标准普尔、穆迪、惠誉三大国际评级机构国家主权级信用评级。3.公司价值理念体系（重要）（1）企业宗旨：人民电业为人民“人民电业为人民”是老一辈革命家对电力事业提出的最崇高、最纯粹、最重要的指示，体现了国家电网发展的初心所在。牢记国家电网事业是党和人民的事业，始终坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力解决好发展不平衡不充分问题，全面履行经济责任、政治责任、社会责任，做好电力先行官，架起党群连心桥，切实做到一切为了人民、一切依靠人民、一切服务人民。（2）公司使命：为美好生活充电、为美丽中国赋能为美好生活充电，以更可靠的电力和更优质的服务，持续为客户创造最大价值，助力经济社会发展和人民美好生活。为美丽中国赋能，贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，主动适应能源革命和数字革命融合趋势，加快电网全面跨越升级，推动能源互联互通，促进建设清洁低碳、安全高效的能源体系，为建设美丽中国贡献力量。“两为”意味着公司存在与发展的根本目的在于服务，即服务人民、服务国家；“两美”（美好生活、美丽中国）彰显公司在社会进步和生态文明建设中的作用价值；“充电”和“赋能”展现公司作为电网企业彰显价值作用的方式，以及由此产生的能动作用。（3）公司定位：国民经济保障者、能源革命践行者、美好生活服务者国民经济保障者，体现公司作为国有重点骨干企业的属性，深刻认识国有企业“六个力量”的历史定位，积极履行政治责任、经济责任、社会责任，为经济社会发展提供安全、可靠、清洁、经济、可持续的电力供应，在服务党和国家工作大局中当排头、做表率。能源革命践行者，体现公司作为能源电力企业的属性，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，主动适应能源变革趋势，充分发挥电网枢纽和平台作用，在保障国家能源安全、推动能源转型中发挥骨干作用，成为引领全球能源革命的先锋力量。美好生活服务者，体现公司作为公用事业企业的属性，自觉践行党的根本宗旨，把群众观点、群众路线深深植根于思想中、具体落实到行动上，在满足人民美好生活需要、促进社会文明进步中发挥应有作用。（4）企业精神：努力超越、追求卓越始终保持强烈的事业心、责任感，向着国际领先水平持续奋进，敢为人先、勇当排头，不断超越过去、超越他人、超越自我，坚持不懈地向更高质量发展、向更高目标迈进，精益求精、臻于至善。4.公司发展战略体系（重要）战略问题是一个政党、一个国家的根本性问题，战略上判断得准确，战略上谋划得科学，战略上赢得主动，党和人民事业就大有希望。（1）战略目标：具有中国特色国际领先的能源互联网企业将建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”作为公司战略目标，符合习近平新时代中国特色社会主义思想，符合公司发展实际，体现了公司作为“大国重器”和“顶梁柱”的责任与担当。（2）战略目标的内涵“具有中国特色”是根本，“国际领先”是追求，“能源互联网”是方向，明确回答了公司“走什么道路、做到什么程度、干成什么样”等重大问题。“具有中国特色”“国际领先”“能源互联网”三足鼎立、三位一体，彰显了公司的政治本色、行业特色和发展角色，构成指引公司发展的航标，具有丰富内涵。“具有中国特色”的内涵可以概括为“五个明确”。明确以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。这是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基，是做好公司工作的主心骨、定盘星、指南针。明确坚持党的领导。这是中国特色社会主义最本质的特征和最大优势，是公司的“根”和“魂”。必须落实“两个一以贯之”，加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，把坚持党的领导贯穿于公司改革发展全过程。明确坚持以人民为中心的发展思想。这是新时代坚持和发展中国特色社会主义的根本立场，是公司工作的出发点和落脚点。明确走出一条中国特色的电网发展道路。这是公司落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，践行初心使命，推动构建清洁低碳、安全高效的能源体系，着力解决中国能源发展问题的战略取向。明确走中国特色国有企业改革发展道路。这是公司转变发展方式，转变发展动能，实现高质量发展，践行“六个力量”的必由之路。“国际领先”的内涵可以概括为“六个领先”。“国际领先”是指“行业领军，企业典范”，即公司成为全球能源电力行业的引领者、国际现代企业的示范者，综合竞争力和影响力处于国际最先进水平，实现六个领先。“国际领先”体现在硬实力和软实力两个维度。硬实力包括经营实力、核心技术、服务品质。软实力包括企业治理、绿色发展、品牌价值。“六个领先”体现在经营实力领先、核心技术领先、服务品质领先、企业治理领先、绿色发展领先、品牌价值领先。公司要建设的能源互联网是以电为中心，以坚强智能电网为基础平台，将先进信息通信技术、控制技术与先进能源技术深度融合应用，支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入，具有清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放等特征的智慧能源系统。能源互联网的内涵可以概括为能源网架体系、信息支撑体系和价值创造体系（“三大体系”），三大体系相互支撑、有机融合。能源网架体系是能源互联网的物质基础，承载能源流，涵盖能源生产、转换、传输、存储和消费等各环节的能源基础设施，以电为中心实现电、气、冷、热等各类能源灵活转换、互通互济。信息支撑体系是能源互联网的神经中枢，承载信息流，是覆盖能源开发利用各环节及相关社会活动的信息采集、传输、处理、存储、控制的数字化智能化系统，以互联网技术为手段提升能源网络的资源配置、安全保障和智能互动能力。价值创造体系是能源互联网的价值实现载体，承载业务流，是在深度融合能源网架体系和信息支撑体系的基础上开展的各类业务活动和价值创造行为，以赋能传统业务、催生新的业态、构建行业生态为重点实现价值的共创和共享。（3）战略重点及战略举措推动战略实施，需要沿着“一个引领、两个驱动、三个升级”的战略路径，即党建引领，改革驱动、创新驱动，电网升级、管理升级、服务升级，明确战略重点，细化战略举措，狠抓贯彻落实。按照问题导向、目标导向、结果导向的原则，推进公司战略落地须实施“八大战略工程”（强根铸魂工程、企业治理工程、电网升级工程、科技强企工程、精益管理工程、卓越服务工程、国际拓展工程、企业生态工程）。根据八大战略工程的主要任务内容，综合梳理体现具有中国特色、实现国际领先、建成能源互联网的各项重点工作，归纳形成35项战略举措。建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”，需要分阶段实施。公司分2020年-2025年、2026年-2035年两个阶段实现战略目标。2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，2026年至2035年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。5.公司企业文化建设实践实施“文化铸魂”行动，彰显中国特色。坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”。企业文化建设是公司强根铸魂工程的重要组成部分。“文化铸魂”行动就是要高举党建旗帜，弘扬党内政治文化，践行社会主义核心价值观，深化企业文化建设，构筑国网精神、国网价值、国网力量，引领公司在改革发展道路上行稳致远。实施“文化赋能”行动，争创国际领先。企业文化是企业凝聚力和创造力的重要源泉，文化软实力是国际领先企业保持核心竞争优势的关键要素。“文化赋能”行动就是要挖潜企业文化价值创造能力，优化工作机制、创新宣贯载体、深化跨文化融合，锻造与国际领先企业相适应的文化软实力，为公司发展注入新动能，持续提升全球竞争力。实施“文化融入”行动，助力能源互联网企业建设。以企业文化激发企业内生动力，关键在于将企业文化真正融入企业经营管理全过程、根植于企业制度和员工行为之中。“文化融入”行动就是要推动企业文化融入专业管理、融入基层工作、融入员工行为，激发企业文化的辐射导向和激励约束功能，将公司文化优势转化为创新优势、竞争优势和发展优势，有力支撑能源互联网企业建设。练习题：**1.(____)是一个国家、一个民族的灵魂。(____)是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。2.“国家电网”名列2020年度中国500最具价值品牌排行榜第(____)名。2020年，国家电网有限公司在《财富》世界500强中排名第(____)位。从2005年至2020年，国家电网有限公司连续16年获得国务院国资委业绩考核(____)级。3.国家电网有限公司是根据《公司法》设立的中央直接管理的(____)。供电范围占国土面积的(____)%。始终把投资建设运营(____)为核心业务。4.企业宗旨“(____)”体现了国家电网发展的初心所在。5.(____)，以更可靠的电力和更优质的服务，持续为客户创造最大价值，助力经济社会发展和人民美好生活。(____)，贯彻落实能源安全新战略，主动适应能源革命和数字革命融合趋势，加快电网全面跨越升级，推动能源互联互通，促进建设清洁低碳、安全高效的能源体系，为建设美丽中国贡献力量。6.美好生活服务者，体现国家电网有限公司作为(____)企业的属性。能源革命践行者，体现国家电网有限公司作为(____)企业的属性。7.国家电网有限公司的企业精神是(____)。8.国家电网有限公司将建设(____)作为公司战略目标，体现了公司作为“大国重器”和“顶梁柱”的责任与担当。“具有中国特色”的内涵可以概括为“(____)”。“国际领先”的内涵可以概括为“(____)”。“能源互联网”的内涵可以概括为“(____)”。9.国家电网有限公司推进战略落地，须实施“(____)大战略工程”。根据其主要任务内容，归纳形成(____)项战略举措。10.国家电网有限公司要在(____)年基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，要在(____)年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。11.“(____)”行动就是要高举党建旗帜，弘扬党内政治文化，践行社会主义核心价值观，深化企业文化建设，构筑国网精神、国网价值、国网力量，引领公司在改革发展道路上行稳致远。12.实施“文化赋能”行动，争创国际领先。(____)是国际领先企业保持核心竞争优势的关键要素。(____)是企业凝聚力和创造力的重要源泉。13.国家电网有限公司牢记国家电网事业是(____)的事业，始终坚持以(____)为中心的发展思想，深入贯彻(____)的发展理念，着力解决好发展不平衡不充分问题。14.国家电网有限公司是关系(____)的特大型国有重点骨干企业。15.(____)是国有企业的“根”和“魂”。16.国家电网有限公司的使命是(____)。国家电网有限公司的定位是(____)。17.国民经济保障者，体现公司作为(____)企业的属性，深刻认识国有企业“六个力量”的历史定位，积极履行(____)。为经济社会发展提供(____)、可持续的电力供应，在服务党和国家工作大局中当排头、做表率。18.“为美好生活充电、为美丽中国赋能”意味着公司存在与发展的根本目的在于服务，即(____)。19.始终保持强烈的事业心、责任感，向着国际领先水平持续奋进，敢为人先、勇当排头，不断(____)，坚持不懈地向更高质量发展、向更高目标迈进，精益求精、臻于至善。20.(____)三足鼎立、三位一体，彰显了国家电网有限公司的政治本色、行业特色和发展角色，构成指引公司发展的航标，具有丰富内涵。21.“国际领先”体现在硬实力和软实力两个维度，硬实力包括(____)，软实力包括(____)。22.国家电网有限公司要建设的能源互联网是以电为中心，以坚强智能电网为基础平台，具有(____)、智能开放等特征的智慧能源系统。23.推动战略实施，需要沿着“一个引领、两个驱动、三个升级”的战略路径，即党建引领，改革驱动、创新驱动，(____)。
写在开始这是我学习电力系统分析的时候记的笔记， 少的点应该还不少， 然后某些地方由于众所周知的原因没记完。第一章 电力系统的基本概念1.1 电力工业的特点其产品 -- 电能 -- 难以储存电力系统中任何设备的投入或切除都会立刻影响其他设备的运行状态投入和切除会影响线路的电流, 电流会影响压降1.2 电力系统的基本结构电力系统由发电机, 变压器, 输电线路, 用电设备(负荷)组成的网络, 它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备.互联元件分为两类:电力原件(对电能进行生产, 变换, 输送和分配, 消费)控制元件(同步发电机的励磁调节器, 调速器以及继电器等)电力系统的运行状态由运行参量来描述, 或者说运行参量定量地确定系统的运行状态, 运行状态包括功率, 电压, 电流, 频率以及电动势向量间的角位移等等.系统元件参数由系统元件的物理性质决定, 代表元件的特性, 如电阻, 电抗, 电导, 输入阻抗和转移足堪, 变压器变比, 时间常数, 放大倍数等. 系统元件参数直接影响运行参量的大小.电力网电网是由变压器和各种电压等级输电线路组成的.电压等级在110kV及以上的电力网主要用于电能的远距离输送, 称为输电网35kV及以下的电力网主要用于向用户配送电能, 称为配电网动力系统电力系统及其动力部分的总体称为动力系统发电厂(大容量的发电机几乎都是同步发电机, 小容量的发电机有些是异步发电机)变电站(提高电源电压等级)高压输电线路配电系统负荷我国标准的电压等级目前我国常用的电压等级有: 相电压:220V线电压有效值:380V6kV10kV35kV110kV220kV330kV500kV交流35~2220kV的称为高电压(HV), 330kV到750kV为高电压(EHV), 交流1000kV及以上为特高压, $\pm 600kV$及以下的为高压直流(HVDC), $\pm 600kV$及以上为特高压直流(UHVDC)1.3 对电力系统规划设计和运行维护的基本要求可靠性分类原则: 按照供电中断或减少所造成的危害大小进行划分一类负荷(重要负荷): 指电能供应的中断或减少将造成设备损坏, 人员伤亡, 生产秩序混乱, 人民生活在较长时间内得不到回复的用户的用电设备二类负荷(较重要负荷)三类负荷(一般负荷)一级负荷符合下列情况之一时, 应视为一级负荷:中断供电将造成人身伤亡时.中断供电将在经济上造成重大损失时.中断供电将影响重要用电单位的正常工作其他要求一级负荷应由双重电源供电, 当一电源发生故障时, 另一电源不应同时受到损坏二级负荷的供电系统, 宜由双回线路供电特级负荷中断供电会造成中毒, 爆炸, 火灾的保证电能质量电能质量指标包括频率偏差, 电压偏差和波形畸变率, 电压波动和闪变, 还有不平衡度. 电压: 电压偏移不超过额定电压的$\pm 5\%$. 频率: 电力系统对频率的偏移规定在$\pm 0.2Hz$以内3000MW以下要求频率: $50 \pm 0.5Hz$电压偏移率$$\frac{U - U_N}{U_N} \times 100\%$$35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%; 20kV及以下三项供电电压偏差为标称电压的$\pm 7\%$; 220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%, -10%.$U_H$谐波电压含量:$$ U_H = \sqrt{\sum^\infty_2 (U_N)^2} $$$$\text{电压总波形畸变率} = \frac{U_H}{U_1} \times 100\%$$谐波定义: 基波的整数倍 $kf , (k \geq 2)$产生原因: 非线性设备产生谐波谐波的危害: 增加损耗次数与含量成反比谐波类型: - 二次 -> 涌流识别 - 三次 -> $\delta$型接线抑制三次谐波 - 五次谐波 -> 变压器的过励磁 一次设备直接用于生产和使用电能发电机变压器断路器电抗器互感器二次设备绝缘监察装置继电保护及自动装置直流电源设备高频阻波器控制和信号装置测量表计备自投装置电压越高, 传输距离越长, 输送能量越大额定电压发电机, 变压器, 用电设备等正常运行时最经济的电压.$$\text{除了发电机之外, 设备电压} U_{NS} \geq \text{线路电压} U_N$$发电机和变压器额定电压的确定:变压器原边(一次侧)发电机($1.05U_N$)线路($U_N$)副边(二次侧)线路($1.1U_N$)负荷($1.05U_N$)保证经济性尽量采用高效节能的发电设备, 合理地发展电力网以降低电能输配过程中的损耗, 合理分配各发电厂之间的电力负荷, 充分发挥经济性能高的发电场的作用, 并注意水电与火电之间的调配.防止环境污染电力系统互联后的优点:合理开发一次能源减少电力系统的总装机容量减少备用容量便于采用效率高的大容量发电机组提高供电可靠性及电能质量(主要说的频率f)缺点(非重点):系统构成复杂, 运行难度大发生局部故障会波及相邻系统, 如果处理不当使事故扩大时, 会危及整个系统的安全运行, 从而带来严重的大面积停电后果电力系统中故障电流会相应增大, 而且增加了对通信线路等的干扰(零序)需要进行联络线的功率控制等变压器的作用变换电压变换电流变换阻抗($R'_2 = k^2 \cdot R$)改变相位(Y-d11)网损率$$ \frac{A_1 - A_2}{A_1} \times 100\% $$1.4 电力系统的接线方式主要分为两种:;无备用接线方式: 用户只能从一个方向获得电能的接线方式. 包括单回路放射式, 单回路干线式, 单回路链式接线.有备用接线方式: 用户可以从两个或两个以上方向获得电能的接线方式. 包括双回路放射式, 干线式, 连世界线; 环式接线和双端供电方式有备用接线方式通常用于对供电可靠性较高的一类负荷和二类负荷的供电. 对于一类负荷供电应有两个以上相互独立的电源1.5 电力系统中性点运行方式电力系统中性点: 电力系统中星型接线的发电机或变压器的中性点称为电力系统的中性点.星型接线的发电机和变压器有中性点中性点直接接地优点:正常或单相接地情况下非故障线路对地电压为相电压;缺点: 单相短路电流大, 需要切除故障线路110kV及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式中性点不直接接地优点: 正常或单相接地情况下三个线电压保持对称;缺点: 中性点电压升高为相电压, 非故障相电压升高为线电压单回路流过故障点的电流为3倍中性点经消弧线圈接地要求: 35kV及以下(66kV及以下) 和不接地一样越是低压, 消弧线圈接地越多默认过补偿, 欠补偿可能会导致谐振对于采用单元连接的发点击中性点的消弧线圈, 为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机中性点位移电压的影响, 宜采用欠补偿方式通常采用的补偿方式应为过补偿补偿度一般为: $P = \frac{I_L - I_{C \sum}}{I_{C \sum}}$, 补偿度一般取5%~10%, 一般不大于10%.小接地电流系统: 中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统.大接地电流系统又称有效接地: 指的是直接接地和低阻接地运行方式的选择66(35)kV及以下电力系统, 在单相接地电容未超过规定值时, 采用中性点不解地运行方式超过规定值时(3-6kV网络, 容性电流30A; 10kV网络, 容性电流20A; 35-60kV网络, 容性电流10A), 采用经消弧线圈接地的运行方式.110kV及以上的电力系统, 采用中性点直接接地的运行方式1.6 低压配电网PE线, 保护线TN系统: 电源中性点直接接大地, 负荷设备地线接中性线. 是一种中性点接地方式.TT系统: 中性点直接接地, 负荷设备地线就地接大地.IT系统(中性点不接地系统): 电源中性点与大地无直接连接(或经过大电阻连接), 负荷侧用电设备的外露金属壳部分与接地极相联.1.7 电力系统的负荷将工业, 农业, 邮电·交通, 市政, 商业以及城乡居民所消耗的功率相加, 就可得是所谓电力系统的综合用电负荷. 综合用电负荷和网络中损耗的功率就是系统中各发电厂的应供应的功率, 因而成为电力系统的供电负荷. 供电负荷再加上个发电厂本身消耗的功率 -- 厂用电就是系统里发电机应发出来的功率, 称为电力系统的发电负荷.电压下降, 这些负荷的有功功率和无功功率将减小; 随着频率的下降, 这些负荷的有功功率仍将减小, 但无功功率却将增加.电力负荷曲线主要特性指标有:日负荷率: 日平均负荷与最大负荷之比: $r=\frac{P_{dav}}{P_{d \max}}$.日最小负荷率: 日最小负荷与日最大负荷之比. $\beta = \frac{P_{dmin}}{P_{d\max}}$日负荷曲线的作用:安排日发电计划(三次调频)确定各发电厂的发电任务及系统的运行方式计算用户日用电量年负荷曲线作用制定发电设备的检修计划为新建或扩建电厂的容量提供依据: $P_S \geq P_{max} + P_N$.年最大负荷利用小时: 电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能, 恰好等于该电力负荷全年消耗的电能$$ T_\max = \frac{A}{P_\max} = \frac{1}{P_\max}\int^{8760}_0 Pdt $$负荷系数: 是用电负荷的平均负荷与最大负荷的比值1.8 各类发电厂的生产过程$$P_E = \frac{E_q \cdot V}{X} sin \delta$$$\delta$ 0~90° 发电机$\delta$ -90°~0° 电动机$\delta$ 0° 调相机(补偿机)$$ \cos \phi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z} $$火电厂凝汽式火电厂最高热效率不超过40%效率: 高温高压 > 中温中压 > 低温低压运行特性:火电厂的出力和发电量比较稳定火电厂有最小技术出力的限制火电厂机组起动技术复杂, 且需耗费大量的燃料, 电能等. 因此火电机组不宜经常起停高温高压火电厂不宜经常起停, 只宜承担系统基荷水力发电厂$$ P = 9,81QHn(\text{平均流量, 落差, 效率}) $$运行特性:水电厂最突出的特性是其出力和发电量随天然径流量的情况而变化.有时还可能由于水头太低, 使水轮机组达不到其额定出力起停迅速方便风力发电厂$$ P = \frac{1}{2}C_PA \rho V^3 $$抽水蓄能电厂功能:担任系统备用容量担任系统负荷备用, 以发挥其调频作用担任调相任务, 距离负荷较近使水电厂更好地发挥综合利用效益1.9 电力线路的结构电力线路主要有架空线路(容量小, 距离长)和电缆线路(容量大, 距离短)两类.220kV及以上架空线路为减小电晕损耗或线路电抗, 常采用扩径导线和分裂导线导线和避雷线选择导线截面积, 使按网络中各节点的负荷功率进行的, 一般应考虑到经济电流密度, 允许载流量, 电晕, 机械强度, 电压损耗等五个条件绝缘子和金具针式绝缘子使用电压不超过35kV.悬式绝缘子使成串使用的, 常用于35kV以上架空输电线路上电缆电力电缆一般由三部分组成, 即导体, 绝缘层和保护包皮第二章 电力系统各元件的特性和数学模型电力系统运行状态, 一般分为正常稳态运行方式和故障时的暂态过程或称为过渡过程波阻抗呈阻性. 和电阻的区别就是波阻抗不消耗有功与长度无关2.1 三相输电线路线路通电流:发热, 消耗有功功率 → R;交流电流 → 交变磁场感应电势(自感, 互感) 抵抗电流 → X;电流效应 → 串联关系2.2 输电线路的四个参数工频交流时略微增大材料电阻率的取值互几何间距: $D_m = \sqrt[3]{D_{ab} D_{bc} D_{ac}}$自几何间距: $r_{eq} = \sqrt[n]{rd_{12}d_{23}......d_{1n}}$, $d_{12}d_{23}......d_{1n}$为某根导体与其余$n-1$根导体间的距离三相导线循环换位的目的是使电抗和电纳(阻抗和导纳)均匀相等,影响电抗的因素: 线间距离($D_m$), 导线截面积($r_{eq}$), 分裂导线数$n$一般电缆线路的电阻略大于同截面积的架空线路, 而电抗要小得多, 电抗小是因为电缆三相导体之间距离要远小于同电压级的架空线路2.3 输电线路电纳的计算电纳是表征电压施加在导体上时所产生的电厂效应的参数.输电线路的电导电导是描述当前施加在导体上时产生的泄露现象和电晕现象的参数.110kV及以上才会考虑电晕防止电晕的有效方法是增大导线半径, 分裂导线后可以提高临界压设计是, 已考虑晴天不发生电晕, G 可忽略. 导线水平排列时, 边相导线的电晕临界电压要提高6%, 中间相则降低4%一般, 不考虑电缆线路有电导, 而它的电纳往往远大于具有相同截面的架空线路以线路末端为参考点, 输电线路中任意点的电压和电流与末端电压和电流的关系如(好像没用)$\pi$型等值电路中:$$ \dot{U_1} = (1 + \frac{Z' Y'}{2}) \dot{U_2} + Z_2 I_2 $$$$ I_1 = Y' (1 + \frac{Z' Y'}{4}) \dot{U_2} + (1 + \frac{Z' Y'}{2}) \dot{I_2} $$$r = \sqrt{Z_0 Y_0} = \alpha + j \beta$: 线路的传播系数. 实部表示电压和电流行波振幅的衰减特性; 虚部表示行波相位的变化特性(相位常数)电晕不利影响能量损失放电脉冲引起的高频电磁波干扰化学反应引起的腐蚀作用等电晕有利方面电晕可削弱输电线上雷电冲击电压波的幅值及陡度;利用电晕放电改善电场分布, 提高击穿电压;利用电晕放电除尘与臭氧发生器等;当负荷阻抗为波阻抗时, 首末端电压的关系序号PUR相位1$P = P_N$$U_1 = U_2$$R$$UI$同相位2$P > P_N$$U_1 > U_2$$X_L$滞后3$P < P_N$$U_1 < U_2$$X_C$超前$$ P_N = \frac{U_N^2}{Z_C} $$输电线路的模型在电力系统中, 当$l > 300KM$ 时, 输电线路中分布参数的特性比较明显, 用 $Z'$ 和 $Y'$ 表示的 $\pi$ 型等值电路对中距离输电线路, 即 $100 < l \leq 300KM$ 且频率在 $50Hz$ 时, $k_z, k_y$ 接近于1, 可用 Z 及 Y 直接取代 $Z', Y'$ , 不必进行参数的修正. 这种电路成为标准 $\pi$ 型等值电路(110kV~220kV).对于距离 $l \leq 100KM$ 的输电线路, 可以不计分布参数和对地电容的影响, 即只用 $Z = Z_0 L$ 表示短输电线路(35kV 或者以下的线路).双绕组变压器的等职电路和参数计算P53在电力系统稳态分析中, 无论绕组的实际连接方式如何, 都一概化成等值的 Y,y 接线方式来进行分析两台变压器并联运行, 负荷分配与容量成正比, 与短路电压百分数成反比短路电压百分数与短路电抗百分数数值上是一样的自耦变压器变比越小越好(电过来得越多越好)有电联系的两侧一定是高压侧和中压侧, 必须要中性点直接接地变压器变比越小越经济变压器的相关知识点说明变压器在其高压绕组除主接头外还有多个绕组分接头(奇数个, 位置都在高压侧, 或高压侧和中压侧)若分接头可在不停电的情况下调整, 称为有载调压变压器普通变压器只能在停电的情况下改变分接头, 叫无载调压变压器(空载也不能直接改)(计算里的变压器肯定是无载)2.4 多电压级电力系统多电压级电力网的等值电路标幺值表示的多电压级电力网的等值电路在标幺制中, 一个物理量的标幺值是它的有名值与选定的基准值之比, 有名值与基准值必须是同单位.求谁的标幺看谁的基准2.6 发电机组的数学模型采用这种表示方式时, 负荷以滞后功率因数运行时所吸的无功功率为正, 以超前功率因数运行时所取的无功功率为负, 发电机以滞后功率因数运行时所发出的无功为正, 以超前功率因数运行时所发出的无功功率为负负荷滞后 Q > 0 消耗感性无功超前 Q < 0 发出感性无功发电机滞后 Q > 0 发出感性无功超前 Q < 0 消耗感性无功发电机正常(滞后, 迟相)发有功发感性无功超前(进相)发有功吸收感性无功调相机不发有功(消耗有功很少)无功过励磁 发感性无功欠励磁 吸收感性无功第三章 电力系统潮流分析与计算波过程: 微秒到毫秒电磁暂态过程: 毫秒到秒机电暂态过程: 秒到分钟3.1 潮流分析的基本知识点潮流计算的任务: 针对具体的电力网络结构, 根据给定的负荷功率和电源母线电压, 计算网络中各节点的电压和各支路中的功率及功率损耗.电分里面电阻是改不了的有功流向看相位不看大小, 无功流向电压高低不看相位经济分布两端供电网(含环网)供载功率的经济分布: 电力网功率的经济分布是指电力网的总有功功率损耗最小的功率分布.均一网的自然与经济分布: 均一网: 指电压等级相同, 导线的截面积, 线间几何均距相同的电力网. 均一网是指各段的电抗和电阻的比值都相等的电力网络.均一网的自然分布就是经济分布潮流调控的目的: 调整电力网功率的自然分布为经济分布潮流调控方法:改变电网参数线路串联电容器改变循环功率纵向串联电动势主要产生强迫功率的无功部分横向串联附加电动势主要产生强迫功率的有功部分换句话说, 改变电压的大小(相当于改变纵向串联电动势)主要改变无功功率分布; 改变电压的相位(相当于改变横向串联电动势)主要改变有功功率分布.系统的某些节点的功率是由两侧向其流动, 这种节点称为功率分点.网络中有功损耗最小的功率分布取决于电阻考核电力系统运行经济性的两个指标是: 煤耗率和网损率3.2 电力网的电压降和功率损耗电压降落: 电力网任意两点电压的矢量差(向量差)实部称为电压降落的纵分量:$$ \Delta U_\phi = \frac{P_{2\phi} R + Q_{2\phi}X}{U_{2\phi}} $$虚部称为电压降落的横分量:$$ \delta U = \frac{P_{2\phi}X - Q_{2\phi}R}{U_{2\phi}} $$电压损耗为首末端电压幅值之差高压输电系统中, 电压降落的纵分量$\Delta U$主要取决于元件中所输送的无功功率, 电压降落的横分量$\delta U$主要取决于元件中所输送的有功功率.元件两端电压的大小之差主要取决于无功功率, 而两端电压的相角之差主要取决于有功功率一般线路首末端电压的分析当$Q_2 > 0$时, 即为感性无功时, $U_1 > U_2$, $\delta$为负当$Q_2 < 0$时, 即为容性无功时, $U_1 < U_2$, $\delta$为正.线路带有功负荷时, 总有始端电压高于末端 线路首端电压超前末端电压, $P_2$越大, 始端电压高出末端电压就越大. 首端超前末端.P, R, Q, X中只有Q可以是负数当$P_2 R + Q_2 X > 0$ 时, $U_1 > U_2$; 当$P_2 R + Q_2 X < 0$ 时, $U_1 < U_2$. 当$P_2 R + Q_2 X = 0$时, $U_1 = U_2$.规程规定: 电力网正常运行时的最大电压损耗一般不应超过10%; 故障运行一般不超过15%~20%.偏移是一个点, 损耗是一段.$$ m\% = \frac{U - U_N}{U_N} \times 100\% $$电力网的功率损耗当线路流过电流或功率时, 输电线路的电阻和电抗上必然产生功率损耗.可见输电线路并联支路损耗的是容性无功功率, 即发出感性无功功率, 它的大小与所加电压的平方成正比, 而与线路流过的负荷无直接关系, 即使线路空载, 也会存在这一功率, 所以这一功率称为充电功率.即使输电线路不输送有功, 同样会才能在有功功率的损耗. 在电力系统中无功功率一般采取就地平衡的原则, 避免远距离输送无功功率.在超高压网中线路末端常接有并联电抗器, 是为在线路空载或轻载时吸收充电功率串联电容和串联电抗的作用:电抗器并联降低电压(U↓) → 消耗感性无功限制潜供电流串联限制短路电流($I_d$ ↓ - $\frac{E}{X}$, $\frac{E}{X_1 + X_2}$)维持母线电压, $60%U_N ~ 70%U_N$电容器并联$\cos \phi$ ↑ → $\frac{\phi}{\sqrt{P^2 + (Q-Q_R)^2}}$$U$ ↑ → $\Delta U = \frac{PR + (Q-Q_C)X}{U}$串联潮流调控$(10 - 110kV) U$ ↑ → $\frac{PR+Q(X - X_C)}{U}$220kV 以上提高传输容量和稳定性 $\frac{E_q \cdot U}{X_{\sum}}$说明当输电线路 $U_1, U_2$一定时, $P_2$的大小由$U_1, U_2$之间的功角决定. 当$U_1$超前$U_2$时, $\delta > 0, P_2 > 0$, 即有功功率从电压向量超前的端点流向电压向量滞后的端点无功功率从电压幅值高的一段流向电压幅值低的一端.3.3 变压器的损耗变压器功率损耗的计算变压器的功率损耗中一部分是通过的负荷平方成正比的损耗, 另一部分为负荷无关的分量.满载:$$ Q_{\text{并}} = U^2_N \cdot B_T = U^2_N \times \frac{I_0 \% S_N}{100U^2_N} = \frac{I_0 \%}{100} S_N $$$$ Q_{\text{串}} = \frac{U_N \%}{100} S_N ? $$3.4 辐射形电力网的潮流计算负荷只能从一个方向得到电源的电力网称为辐射形电力网, 也成为开式网辐射形电力网, 末端电位一定滞后于首端电位潮流计算一般分为两种:已知同一点电压和功率的潮流计算已知不同点电压和功率的潮流分布计算辐射形网路中潮流是不加控制也无法控制的, 它们完全取决于各负荷点的负荷; 环形网络中, 环式网络的潮流, 如不采取附加措施, 就按阻抗分布, 因而也是无法控制的. 变电所的运算电荷: 等于其低压母线负荷加上变压器的总功率损耗, 再加上高压母线上的负荷和与高压母线相连的所有线路电容功率的一半已知同一点电压和功率的潮流计算(掌握)潮流计算步骤:先设末端电压为网络的额定电压, 然后按已知同一点电压和功率的方法进行功率分布计算. 在这一步的计算中认为除手段电压外, 其他节点电压均为网络额定电压, 不必进行电压降落的计算用求得的始端功率和已知始端电压进行电压分布计算. 在要求精确的场合可以不断地进行迭代直至满足要求变压器已知始端求末端:$$ \dot{U_2} = \dot{U_1} - \frac{PR + QX}{U_1} - j \frac{PX-QR}{U_1} $$变压器已知末端求首端:$$ \dot{U_1} = \dot{U_2} + d \dot{U_T} = \dot{U_2} + \frac{P'_T R_T + Q'_T X_T}{U_2} + j \frac{P'_T X_T + Q'_T R_T}{U_2} $$环形网络的潮流计算同一电压等级的环网中无循环功率$$ z_{12} \overset{\ast}{S_a} + z_{23} (\overset{\ast}{S_a} - \overset{\ast}{S_2}) + z_{31}(\overset{\ast}{S_a} - \overset{\ast}{S_2} - \overset{\ast}{S_3}) = 0 $$$$ \widetilde{S_1} = \frac{\widetilde{S}_a (\overset{\ast}{Z_2} + \overset{\ast}{Z_3}) + \widetilde{S}_b \overset{\ast}{Z_3}}{\overset{\ast}{Z_1} + \overset{\ast}{Z_2} + \overset{\ast}{Z_3}} + \frac{U_N d \overset{\ast}{U}_{AB}}{\overset{\ast}{Z_1} + \overset{\ast}{Z_2} + \overset{\ast}{Z_3}} $$其中$\frac{\widetilde{S}_a (\overset{\ast}{Z_2} + \overset{\ast}{Z_3}) + \widetilde{S}_b \overset{\ast}{Z_3}}{\overset{\ast}{Z_1} + \overset{\ast}{Z_2} + \overset{\ast}{Z_3}}$ 是力矩公式, $\frac{U_N d \overset{\ast}{U}_{AB}}{\overset{\ast}{Z_1} + \overset{\ast}{Z_2} + \overset{\ast}{Z_3}}$是循环功率由式可见, 电源输出功率由两部分组成:第一部分与运算功率和线路阻抗大小有关, 称供载功率.第二部分与运算功率无关, 只与两端电源电压差和线路阻抗有关, 实质上是两端电源电压差产生的循环功率. 如果两端电源电压差为零或是由一个电源供电的环形网络, 则循环功率为零.循环功率在网络中是向一个方向流动, 并没有影响负荷的功率, 仅改变了网络中的功率分布情况. 功率分点在一般情况下, 总是该电力网络中的最低电压点, 可在功率分点将环网或两端供电网络解开, 视为两个开式网络循环功率定义: $\frac{U_N d\dot{U_{AB}}}{\dot{Z_{\sum}}}$作用: 改变功率分布产生原因环网有压差两台变比不同的变压器并联方向 → 从电压高 → 低其他升压 变比大的带的功率多降压 变比小的带的功率多(k > 1 ?)3.5 电力系统中的电能损耗计算最常用的方法是利用最大负荷损耗时间法来近似计算电能损耗.最大负荷损耗时间$\tau$的定义: 如果在$\tau$小时内装置按最大负荷持续运行, 则所消耗的电能恰好等于一年时间范围内线路按实际负荷曲线所损耗的电能.$\tau_\max$与负荷曲线的形状有关, $T_\max$愈大则$\tau_\max$也愈大, 且$\tau_\max < T_\max$. 而且功率因数愈低, 则无功功率对整个$\Delta A$的影响愈大, 所以$\tau_\max$增大的趋势也愈明显.变压器并联运行的优点可以满足容量需求提高供电的可靠性提高供电的经济性并联运行的各变压器必须具备下列三个条件变压器一, 二次侧的额定电压应相等, 即变比相同各变压器的连接组别相同各变压器的短路阻抗(短路电压)的标幺值相等, 且短路阻抗角也相等.联接组相同的条件必须严格保证.容量没要求, 容量比一般不大于3(考虑到寿命均衡)3.6 复杂电力系统潮流计算节点电压方程回路电流方程割集方程等值电路的制定:等值电路中所有参数均已标幺值表示(功率, 电压, 电流和阻抗)输电线路和变压器均采用$\pi$型等值电路负荷可用恒定功率处理, 也可以用等值阻抗, 导纳和其他模型处理所有有功电源和无功电源均为流入母线为正. 而作为恒定功率处理的负荷均从母线抽取功率.给节点编号时, 大地节点作为参考节点, 规定其编号为0可解决电力系统实际运行中, 变压器变比调整后重新归算元件参数的标幺值问题; 可避开环形网络中变压器变比不匹配产生的难以归算参数的问题等而$\pi$形等值电路中的三个阻抗或导纳与变压器本身参数都有关系, 但却没有明确的物理意义, 既不表示其阻抗, 也不表示其导纳由三母线系统推广到有n个木县的系统, n节点系统的导纳矩阵表示的节点方程为:$$ \left[ \begin{matrix} \dot{I_1} \\ \dot{I_2} \\ \vdots \\ \dot{I_i} \\ \vdots \\ \dot{I_j} \\ \vdots \\ \dot{I_n} \\ \end{matrix} \right] = \left[ \begin{matrix} \dot{Y_{11}} & \dot{Y_{12}} & \dots & \dot{Y_{1i}} & \dots & \dot{Y_{1j}} & \dots & \dot{Y_{1n}} \\ \dot{Y_{21}} & \dot{Y_{22}} & \dots & \dot{Y_{2i}} & \dots & \dot{Y_{2j}} & \dots & \dot{Y_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \dot{Y_{i1}} & \dot{Y_{i2}} & \dots & \dot{Y_{ii}} & \dots & \dot{Y_{ij}} & \dots & \dot{Y_{in}} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \dot{Y_{j1}} & \dot{Y_{j2}} & \dots & \dot{Y_{ji}} & \dots & \dot{Y_{jj}} & \dots & \dot{Y_{jn}} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \dot{Y_{n1}} & \dot{Y_{n2}} & \dots & \dot{Y_{ni}} & \dots & \dot{Y_{nj}} & \dots & \dot{Y_{nn}} \\ \end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} \dot{U_1} \\ \dot{U_2} \\ \vdots \\ \dot{U_i} \\ \vdots \\ \dot{U_j} \\ \vdots \\ \dot{U_n} \\ \end{matrix} \right] $$导纳矩阵中各导纳值的确定: 节点$i$加电压($U_i = 1$), 其他点均接地时$U_i - U_N = 0(i \neq j ?)$电力网导纳矩阵的特点:为$n \times n$阶矩阵, 其对角元素和非对角元素可以分别/直接求得. 由于存在接地支路, 它通常为非奇异矩阵(行列式不为零).每一排非对角元素$Y_{ij}$是节点$i$和节点$j$之间支路导纳的负值. 当$i$和$j$之间没有直接联系时$Y_{ij} = 0$. 在实际电力系统中, 每一节点平均与 $3 \sim 5$个相邻节点有直接联系, 故导纳矩阵为系数矩阵;为对称矩阵. 对角元就等于该节点所连接导纳的总和, $y_{22} = y_{20} + y_{21} + y_{23}$, 因此与没有接地支路的节点对应的行或列中, 对角元素为非对角元素和的负值.阻抗矩阵中各阻抗值的确定:在节点$i$注入一单位电流, 其余节点均开路时, 节点阻抗矩阵的自阻抗$Z_{ij}$等于此时电压$i$的电压值, 即$Z_{ii} = U_i$, $Z_{ii}$也可以看成是其他节点开路时, 节点$i$对地的等值阻抗, 节点阻抗矩阵的互阻抗$Z_{ij}$等于此时节点$j$的电压值, 即$Z_{ij} = Z_{ji} = U_j$, 一般情况下, $Z_{ii} > Z_{ij}$.电力网阻抗矩阵的特点如下为$n \times n$阶复数矩阵, $Z_{ij} = Z_{ji}$, 为对称矩阵当节点$i$注入单位电流时, $U_j \neq 0, j = 1,\ldots \ldots n, j \neq i$, 所以$U_{ij} \neq 0$, 阻抗矩阵为满阵.如果略去网络中的全部接地支路, 则阻抗矩阵元素都是无穷大阻抗矩阵不能通过网络图直接得到, 必须通过导纳矩阵求逆或其他方式形成电力系统的功率方程变量的分类不可控变量(扰动变量)控制变量状态变量: 节点(或母线) 电压的大小和相位角时受控制变量控制的因变量电力系统的每个节点上有4个变量:节点注入有功功率P;节点注入无功功率Q;节点电压实部;节点电压虚部(或是电压的幅值和相角)在潮流计算中常把节点分成三类:$PQ$节点: 一直节点有功功率$P_i$和无功功率$Q_i$包括电源和负荷的, 求节点的电压幅值和角度. 这种节点对应于实际系统中的纯负荷节点和按给定有功, 无功功率发电的发电厂母线和没有其他电源的变电所母线, 以及联络节点(注入的有功和无功都等于零). 降压变压所母线(负荷节点), 固定出力的发电厂母线.$PV$节点: 已知节点的有功功率$P_i$和需要维持的电压幅值$U_i$, 待求的时节点的无功功率$Q_i$和电压角度$\delta_i$. 这种节点对应于给定发电机有功出力并控制发电机母线的发电厂母线及装有无功补偿装置的变电站母线. 电力系统中有一定无功功率储备的发电厂和有一定无功功率电源的变电所母线都可选作为$PV$节点. 有一定无功电源的降压变电所母线, 有一定储备的发电厂母线.平衡节点: 用来平衡全系统的功率. 在平衡节点上, 电压幅值取$U = 1$, 角度为$0$. 一般一个系统中只设一个平衡节点.$PQ$节点是大量的; $PV$节点较少, 甚至可能没有.各节点数量:$PQ$节点$PV$节点平衡节点大量较少, 甚至可能没有一个PV 和 PQ 是可以相互转化的, 无功越限 PV 转 PQ典型的复杂潮流算法特点高斯-赛德尔迭代法原理简单, 但收敛速度慢; 导纳矩阵是高密度系数矩阵占用内存小, 病态条件系统, 具有一阶收敛, 阻抗矩阵法的收敛性要比导纳矩阵法的收敛性号. 收敛困难.牛顿-拉夫逊迭代法如果初值的选择得及近期精确解, 迭代过程将迅速收敛(二阶收敛); 中间有大量公式待写雅可比矩阵也是稀疏矩阵, 但不是对称矩阵.雅可比矩阵中的诸元素是节点电压的函数(都是偏导数), 在迭代过程中随电压的变化而不断变化; 雅可比矩阵是稀疏矩阵P-Q分解法在牛顿-拉夫逊法潮流计算的基础上, 结合电力系统的特点进行改进和简化计及电力网络中阁员简单的电抗一般远大于电阻(适用于110kV及以上的电压)节点之间的相位差不宜过大,且都是在迭代过程中保持不变的对称矩阵一般情况下, 采用P-Q分解法计算时的迭代次数比牛顿-拉夫逊法的迭代次数多, 但每次迭代所需要的时间比牛顿-拉夫逊法的时间少, 因此总的计算速度仍然是P-Q分解法快. 精度一致.P-Q分解法的特点用一个$n-1$阶和$m-1$阶线性方程组来代替原有的$n+m-2$阶线性方程组;修正返程的稀疏矩阵是对称常数矩阵具有线性收敛性 PQPVnm-1n-m直角2(m-1)+2(n-m) = 2n-2 极坐标2(m-1) + n-m = n+m-2 第四章 无功功率平衡及无功功率与电压的关系电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡, 系统中各种无功功率电源的无功功率出力应能满足系统负荷的网络损耗在额定电压下对无功功率的要求.无功功率电源的最优分布: 等网损微增率准则.优化无功功率电源分布的目的在降低网络中的有功功率损耗等网损微增率准则是无功电源的最有分配原则: 最优网损微增率准则或无功经济当量则是衡量无功负荷最优补偿的准则. 首先应充分利用已有的无功功率电源, 在无功电源最优分布方案的基础上, 选出无功功率分点计算其网损微增率.4.1 电力系统的无功功率平衡电力系统的主要无功电源:发电机在系统有功备用比较充足的情况下, 可利用靠近负荷中心的发电机, 在降低有功功率的条件下, 多发无功功率, 以提高电网电压水平同步调相机同步调相机的特点: 过励磁运行可作无功电源运行; 欠励磁运行可作无功负荷运行只宜集中安装电力电容器无功功率调节性能差当母线电压升高时, 它发出的无功功率多, 使系统电压进一步升高当母线电压低时, 它发出的无功功率少, 使系统电压进一步降低静止无功补偿器不论何种型式的静止补偿器, 它们之所以能作无功功率电源产生感性无功功率, 依靠的仍是其中的电容器当 $Q_C > Q_L$ 时, 静止补偿器发出无功功率当 $Q_C < Q_L$ 时则吸收无功功率由于其反应的快速性, 对冲击负荷也有较强的适应性, 故能满足动态无功功率补偿的要求静止无功发生器TCR 和 SR 既可以当无功电源也可以当无功负荷, 所以电压调节性能优于 TSC.电力系统中无功负荷当线路输送容量小于自然功率时, 线路充电功率大于线路消耗的无功功率, 正挑线路呈容性;当线路输送的容量大于自然功率时, 线路消耗的无功功率大于线路的充电功率, 线路呈感性, 这时, 输电线路相当于系统的无功负荷.根据最大负荷求出电容性无功补偿设备容量, 根据最小符合求出电感性无功补偿设备容量4.2 无功功率平衡和电压水平的关系无功负荷增加后, 若系统无功功率电源不增加, 系统的无功功率平衡只能在低于原来的电压水平下实现中枢点的电压管理电压中枢点: 对电力系统电压进行监视, 控制和调整的主要的供电点电压中枢点的选择:区域性发电厂的高压母线枢纽变电所的高压母线和二次母线有大量地方负荷的发电机电压母线城市直降变电所的二次母线限制冲击性或间歇性负荷引起的电压波动的措施很多, 如:由大容量变电所以专用母线或线路单独向波动负荷供电.在发生电压波动的地点与电源之间设置串联电容器, 由串联电容器的容抗抵偿线路等元件的感抗, 这样可限制电压波动的幅度.在波动负荷附近设置调相机, 供给负荷波动的无功功率. 在供电线路上串联电抗器, 在系统发生故障时可起维持公共母线电压的作用在波动负荷的供电线路上设置静止补偿器, 如果想选择效果很好的饱和电抗器型静止补偿器, 几乎可以完全消除电压波动.中枢点电压的调整方式(重要考点)顺调压(易): 最大负荷运行方式时, 中枢点的电压不应低于线路额定电压的102.5% 最小负荷运行方式时, 中枢点的电压不应高于线路额定电压的107.5%适用于用户对电压要求不高或线路较短, 负荷变动不大的场合.逆调压: 最大负荷运行方式时, 中枢点的电压要比线路额定电压高出5%; 最小符合运行方式时, 中枢点的电压要等于额定电压. 适用于供电线路较长, 负荷变动较大的场合.（1.05~1）恒调压: 最大和最小负荷方式时保持中枢点电压为线路额定电压的1.02~1.05倍4.3 电压调整的原理$$ U = \frac{U_G k_1 - \Delta U}{k_2} \simeq \frac{U_G k_1 - \frac{PR + QX}{U_N}}{k_2} $$电压调整措施:改变发电机的励磁电流调压;($U_G = e - jX_d$)改变变压器的变比调压;($k_1, k_2$)改变网络的无功功率分布调压(并联电容);改变网络的参数调压(串联电容).发电机调压在发电机直接供电的小型系统中, 改变发电机的励磁电流可实现逆调压改变变压器变比调压只能改变功率分布, 不产生无功功率$$ U_2 = U'_2 k = (U_1 - \Delta U_T) k \simeq (U_1 - \frac{PR_T + QX_T}{U_1})k $$式中: $k = \frac{U_{2N}}{U_{1t}}$; $U_{2N}$为降压变压器低压侧额定电压$$ U_{1t} = U'_2 \frac{U_{2N}}{U_2} = (U_1 - \frac{PR_T + QX_T}{U_1}) \frac{U_{2N}}{U_2} $$一般的选择方法时首先按照高, 低压侧的跳崖要求确定高压侧的分接头, 然后再按中, 高压侧的调压要求选择中压侧的分接头.并联无功补偿装置调压电容器: 最小运行方式确定变比, 最大运行方式求补偿量同期调相机: 若能选择适当的分接头, 使最大负荷时补偿的无功功率等于额定值$Q_{CN}$; 在最小负荷方式时, 吸收的无功功率恰好等于$aQ_{CN}(a = 0.5 \sim 0.6)$.我国的电力技术导则规定: 330kV ~ 550kV 电网应按无功分层就地平衡的基本要求配置高, 低压并联电抗器.线路串联电容补偿装置调压(改变电力网参数调压)改变网络参数的常用方法:按允许电压损耗选择合适的地方网导线截面在不降低供电可靠性的前提下改变电力系统的运行方式在高压电力网中串联电容器补偿在线路比较长, 负荷变动比较大, 或向冲击负荷供电的情况下, 在线路中串联电容器, 用容性电抗抵消线路的一部分感性电抗, 使线路等值参数$X$变小, 从而可以改变电压损耗, 达到调压目的.串联电容器补偿:串联电容器所提高的末端电压的数值$\frac{QX_C}{U}$随无功负荷的大小而变化, 负荷大时增大, 负荷小时减小, 与调压要求相一致串补随负荷变化反应快, 能自动跟踪负荷调压适用于110kV以下, 线路较长或有冲击负荷的线路上10kV及以下的架空线路$\frac{R_1}{X_1}$很大, 使用串联补偿是不经济和不合理的串联电容器的安装地点与负荷, 电源的分布有关超高压电网中串联电容补偿主要用于提高高压电力网的输送容量和稳定性, 可用电力电子设备进行自动控制根据上面的分析, 可以对电力系统电压调整中的一些现象和规律按先后次序归纳如下:由于线路和变压器的电压损耗与通过的无功功率有关, 因此, 在最大负荷期间网络中各节点的电压往往偏低而在最小负荷期间则往往偏高改变固定分接头变压器的分接头设定位置, 往往只能使最大负荷和最小负荷时的电压都升高(或都降低)而对它们的差值影响较小.采用带负荷调压变压器可以有效, 方便地调整一个地区或一个母线的电压.改变发电机的运行电压时进行电压调整的有效措施, 虽然可能需要与其他措施相配合, 但由于改变发电机运行电压不需要额外增加费用, 因此一般都优先采用在变电所10kV母线上安装并联电容器, 不但可以有效地进行电压调整, 而且可以降低损耗, 因此在系统中获得广泛应用. 变压器的分接头位置往往需要与之进行配合中低压配电网络的线路电阻较大, 往往不得不采用有载调压变压器实际电力系统的电压调整问题目的: 有功功率损耗达到最小第五章 电力系统的有功功率和频率调整频率是反应电力系统电能供需平衡的唯一标志一次调频是调速器(自动)二次调频是调频器(手动和自动都可以)调频一定是从低往高调5.1 有功功率平衡和频率的关系电力系统的频率偏差是指频率与额定频率的差值系统频率的变化是由于作用在发电机组转轴上的转矩不平衡所引起的. 若机械转矩大于电磁转矩, 则频率升高; 反之频率下降.频率变化的危害:影响异步电动机转速的变化影响各种电子设备的精确性使计算机发生误操作威胁电力系统自身的正常运行系统频率降低时, 异步电动机和变压器的励磁电流增加, 所消耗的无功功率增大, 在电力系统备用无功功率电源不足的情况下, 会引起系统电压的下降.电力系统中, 有功功率的最优分配有两个主要内容, 有功功率电源的最优组合和有功功率负荷的最优分配衡量运行经济性的主要指标是比比耗量和线损率最优分配符合时的目标函数和约束条件: 电力系统中有功功率负荷合理分配的目标是在满足一定约束条件的前提下, 尽可能节约消耗的(一次)能源. 发电设备输入与输出的关系称耗量特性.耗量特性曲线上某点纵坐标与横坐标的比值, 即单位时间内能量的输入与输出之比, 称为比耗量$\mu = \frac{F}{P}$或, $\mu = \frac{W}{P}$, 其倒数$\frac{P}{F}$或$\frac{P}{W}$表示发电厂的效率.机组的经济组合方法中也可利用最小比耗量来组合发电设备, 即按照最小比耗量由小到大的顺序, 随着负荷的逐渐增加, 逐套投入发电设备; 或随负荷由大到小变化时, 逐套退出发电设备.发电机组设备的投入和切除要看最小比耗量, 需要增加发电机组时, 选择$u_\min$(最小比耗量)小的, 需要退出发电机组时选择$u_\min$大的. 如果机组都在运行, 没有达到最大功率, 这时负荷增加发电机组要看$\lambda$(耗量微增率), 负荷增加时选择$\lambda$小的, 负荷减少时减少$\lambda$大的.最优分配负荷要满足: 等耗量微增率准则.降低网损的技术措施:提高用户的功率因数, 减少输送的无功功率.改善闭式网络的功率分布合理确定电网的运行电压合理组织变压器的经济运行对原有电网进行技术改造水煤转化系数: 水煤转换系数$r_2$表示在发出同样数值的有功功率情况下, 水电厂的用水量所替代的火电厂所用的标准煤量. $r_2 = \frac{dF_1(P_{T1})}{dW_2(P_{H2})}$, $dF$代表煤的, dW代表水的.$r_2$可看走换算系数, 水力发电设备(厂)在一定时间内可允许消耗的水量愈多, 单位重量燃料可折换的水量就愈大, 这时$r_2$应取小一些.5.2 有功负荷的变动规律负荷曲线是调度运行的重要依据. 实际系统的日负荷曲线可以分解成三种符合变动的曲线:$P_1$: 变化幅度小, 变化周期较短(一般为10s以内); 是由于中小型用电设备的投入和切除引起的, 带有很大的随机性. 对应的是一次调频.$P_2$: 变化幅度较大, 变化周期较长(一般为10s~3min); 对应于工业电炉, 电力机车, 压延机械等冲击性负荷. 对应的是二次调频.$P_3$变化缓慢地持续变动负荷. 是日负荷曲线的基本部分, 由生产, 生活和气象等变化因素所决定. 对应的是三次调频.曲线$P_1$, $P_2$对应的符合无法预测, 要通过原动机的调速器, 调频器调节发电机的输入功率来随时平衡负荷的变化. 曲线$P_3$对应的负荷通过研究历年运行的统计资料和负荷可能变化的趋势 加以预测.编制预测日负荷曲线时, 必须确定网络损耗和厂用电这两个重要的数据.5.3 电力系统有功功率电源备用系统中有功功率电源备用容量按其用途分为:负荷备用事故备用检修备用国民经济备用有功电源按投入方式分为:热备用是指运转中的发电设备可能产生的最大功率与实际发电量之差, 一般隐含在系统运行着的机组之中, 一旦需要马上可以发出功率. 负荷备用和事故备用是在需要时能立即投入的备用, 是"旋转"的热备用. 一般热备用容量应大于负荷备用, 并包括事故备用的一部分.冷奔涌是设备完好而未运转的发电设备的最大可能出力, 能听命于调度随时起动, 可作为检修备用, 国民经济备用和一部分事故备用.5.4 电力系统的频率调整负荷和发电机的有功功率-频率静态特性直线的斜率为:$$ k_L = \tan \beta = \frac{\Delta P_L}{\Delta f} MW / Hz $$$$ k_L = k_{L \ast} \times \frac{P_{2N}}{f_N} $$$$ k_{L \ast} = \frac{\frac{\Delta P_L}{P_{LN}}}{\frac{\Delta f}{f_N}} = \frac{\Delta P_{L \ast}}{\Delta f_\ast} $$$k_{L \ast}$频率调节效应系数约为$1 \sim 3$, 它表示频率变化1%时, 负荷有功功率相应变化$1\% \sim 3\%$, 它的具体数值通常由试验获得, 标志了随频率的生姜, 负荷消耗有功功率增加或减小的程度. 它取决于系统负荷的组成, 是不能整定的.$$ K_G = - \frac{\Delta P_G}{\Delta f} $$其负号表示因频率下降时发电机出力反而增加. $K_{G \ast}$的倒数为发电机调速系统的调差系数(调差率), 用$\delta_\ast$表示. 便于负荷的频率调节效应$K_{L \ast}$不同, 发电机组的调差系数是可以整定的.调速器的调节过程是一个有差调节过程.频率的一次调整$$ K_S = K_G + K_L = - \frac{\Delta P_{LO}}{\Delta f} $$系统的单位调节功率标志了系统负荷增加或减少时, 在原动机调速器和负荷本身的调节效应共同作用下系统频率下降或上升的多少.将调差系数整定得小一些或发电机的单位调节功率整定得大些就可以保证频率质量. 如某台机组已经满载, 克认为该机组已不能参加调整, 它的调差系数无穷大($K_G = 0$).发电机的一次调节仅作用于原动机的阀门位置, 二次调频作用于火力发电机组的燃烧系统.在原始运行状态下, 负荷的工频特性为$P_L(f)$, 它同发电机组静态特性的交点A确定了系统的频率$f_1$, 负荷功率$P_1$. 显然, $K_S$的数值越大, 负荷增减引起的频率变化就越小, 频率也就越稳定.其优点是所有机组的调整只与一个参变量有关(即与系统频率有关), 机组之间互相影响小.二次频率调整二次调频的特点:为了使频率保持不变, 需要运行人员手动地或自动地操作调频器, 使发电机组的频率特性平行地上下移动, 进而调整负荷, 使频率保持不变, 这种调整负荷叫做频率的二次调整(二次调频). 保持系统频率的不变是由一次调整和二次调整共同完成的.过F作AB的平行线:如果是无差调节, 负荷增量与二次调频机组无关, 有差, 一次和二次$P_{LD}$是负荷二次调频的特点:可以实现频率的无差调节(但不一定)在一次调频的基础上, 由一个或数个发电厂来承担.(二次调频包含一次调频)频率的三次调整其在频率控制中的作用主要是提高控制的经济性5.5 各类发电厂的特点看到强迫功率就一定不是调频厂调频也是就地各类电场的配合原则:充分利用水源降低火电机组的单位煤耗, 发挥高效机组的作用尽量降低火力发电成本主调频厂的选择:电厂按能否调频进行的分类主调频厂的选择条件:具有足够的调节容量和范围,具有较快的调节速度,具有安全性与经济性.还应注意以下几点:电源连络线上的交换功率调频引起的电压波动是否在允许偏移范围之内切机: 将发电机脱离电网各电厂的调频职责水火电厂并存系统中的主调频厂选择事故调频的措施与步骤:发热备用, 启动冷备用切负荷(三级负荷)解列分离厂用电交换功率第六章 简单电力系统的短路电流分析与计算6.1 短路的基本知识短路的定义: 短路就是指相与相或相与地之间发生不正常通路的情况关注一下穿越电抗一般情况下三相短路电流时最大的, 单相短路是最容易发生的短路故障由不对称短路故障产生的不平衡电流(零序电流)所产生的磁通会危及邻近的通讯线路电力系统可采取的限流措施提高电力系统的电压等级直流输电在电力系统主网加强联系后, 将次级电网解环运行在允许的范围内, 增大系统的零序阻抗, 例如采用不带第三绕组或第三绕组为Y接线的全星形自耦变压器, 减少变压器的接地点等.发电厂和变电所中可采取的限流措施发电厂中, 在发电机电压母线分段回路中安装电抗器.变压器分列运行变电所中, 在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器.采用低压侧为分裂绕组的变压器.出线上装设电抗器终端变电所中可采取的限流措施变压器分列运行采用高阻抗变压器在变压器回路中装设电抗器采用小容量变压器($X_T = \frac{U_a \%}{100} \times \frac{U^2_N}{S_N}$, $S_N$越小阻抗越大)短路电流的计算目的: 进行继电保护设计和整定; 为了选择电气设备, 检验电器设备的热稳定性和动稳定性; 进行接线方案的比较和选择.6.2 无限大功率电源供电的三相短路电流分析无限大功率电源的定义: 无论由此电源供电的网络中发生什么扰动, 电源的电压幅值和频率均为恒定, 且内阻为0的电源若供电电源的内阻抗小于短路回路总阻抗的10%时, 则可认为供电电源为无限大功率电源若降压变压器的容量小于电源容量的3%, 便可认为该电源为无限大功率电源什么样的电源可以近似看成无限大功率电源: 很多个发电机并联直流分量平分短路电流的包络线.周期分量幅值:$$ I_{pm} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} $$$\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})$为短路阻抗角, 在电感性的电路中, 短路前后电流不能突变由无限大功率电源供电的电路的短路电流在暂态情况下包含两个分量; 交流分量和直流分量. 前者属于强制电流, 也是回路的稳态电流, 其值取决于电源电压的贿赂阻抗, 他的幅值在暂态过程中不变, 后者属于自由分量, 是为保持电感性电路中磁链和电流不能突变而出现的分量, 他是属于暂态过程中以时间常数$T_a$按指数规律衰减, 最后衰减为0.三相短路电流的稳态分量分别为三个幅值相等, 相位角相差120°的交流分量. 每相短路电流中包含有逐渐衰减的直流分量. 显然, 三个直流分量电流在每个时刻都不相等, 且有$\dot{i}_{aa0} + \dot{i}_{ba0} + \dot{i}_{ca0} = 0$(矢量和为零)由于存在直流分量, 短路后将出现比短路电流交流分量幅值还大的短路电流最大瞬时值, 此电流就成为短路冲击电流. 短路电流在电气设备中产生的电动力与短路冲击电流的平方成正比. 为了校验电器设备的动稳定度, 必须计算短路冲击电流.若短路前空载, 短路时电源电压正好过零, 即$a = 0$, 且电路为纯电感电路时($\phi = 90 ℃$), 短路瞬时直流分量由最大的起始值, 即等于交流分量的幅值. 此时A相的冲击电流最大.短路电流的最大值约在短路后的$\frac{T}{2}$时刻出现.$$ K_M = 1 + e^{\frac{-0.01}{T_a}} $$$K_M$: 冲击系数, 表示冲击电流为短路电流交流分量幅值的倍数.冲击系数的变化范围: $1 \leq K_M \leq 2$$i_{sh} = 2.55I'$, 其中: $I'$为有效值短路电流最大有效值的作用: 校验断路器的断流能力.6.3 电力系统三相短路的实用计算在工程实际问题中, 多数情况下只需计算短路瞬间的短路电流基波交流分量的起始值($I_{pm}$的有效值).在短路计算中采用的假设:所有发电机的电动势均同相位;发电机的等值电势为: $E'' = \dot{U} + j \dot{I} X''_d$或者是$\dot{E'} = \dot{U} + j \dot{I} X'_d$近似计算为避免正常运行方式的计算, 在标幺值计算时, 电动势的模值还可以近似取1;不计磁路饱和, 认为系统各元件为线性元件, 可采用叠加原理;测量用互感器要求饱和点要低保护用互感器要求饱和点要高在短路电流的计算中, 可以在多数情况下不考虑负荷; 若短路点附近有大容量电动机, 在短路后瞬时, 电动势由于机械和电磁惯性的作用, 也会送出短路电流, 需要计及其对短路电流的影响.忽略元件的电阻及并联支路, 只考虑元件的感抗; 但当电阻大于三分之一的电抗时不能忽略. 在标幺值运算中采用近似方法, 即不考虑变压器的实际变比, 而认为变压器变比均为平均额定电压之比.系统中的短路为金属性短路(短路点电压为零).电抗标幺值在近似计算发电机: $X_{G \ast} = X_{GN} \times \frac{S_B}{S_{GN}}$, $X_{GN}$是标幺值变压器: $X_{T \ast} = \frac{U_K \%}{100} \times \frac{S_B}{S_{TN}}$电抗器: $X_{R \ast} = \frac{X_R \%}{100} \times \frac{U_RN}{\sqrt{3}I_{RN}} \times \frac{S_B}{U^2_B}$线路: $X_\ast = X_l \times \frac{S_B}{U^2_B}$短路电流交流分量起始值的计算输入阻抗倒数就是短路点短路电流的标幺值.电源和短路点直接相连的电抗称之为电源对短路点的转移阻抗.计算电抗: 指的是以发电机额定容量, 额定电压为基准的电抗, 只用于运算曲线.短路容量: 等于该点短路时的短路电流诚意$\sqrt{3}$再乘以该点短路前的额定电压短路容量的作用:大小反映了该点短路时短路电流的大小;同时也反映了该点输入阻抗的大小.应用运算曲线计算任意时刻短路点的短路电流(交流分量有效值)发电机对短路点的电器距离(指的是电抗大小或者说阻抗大小)6.4 电力系统不对称短路的分析和计算分析不对称短路的方法: 对称分量法正序分量: 大小相等, 相位彼此差120°, 相序和正常运行方式一致;负序分量: 大小相等, 相位彼此差120°, 相序和正常运行方式相反;零序分量: 大小相等, 相位相同在三相系统中三相线电压之和恒等于零, 故线电压中没有零序分量.在星形连接方式中零序电流必须以中性线(地线)作为通路, 且中性线中的零序电流为一相零序电流的三倍$$ \begin{equation}\begin{aligned} I = \dot{I_a} + \dot{I_b} + \dot{I_c} =& \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2} + \dot{I}_{a_0} \\ +& \dot{I}_{b_1} + \dot{I}_{b_2} + \dot{I}_{b_0} \\ +& \dot{I}_{c_1} + \dot{I}_{c_2} + \dot{I}_{c_0} = 3I_0 \end{aligned}\end{equation} $$$$ I_{a_1} + I_{b_1} + I_{c_1} = 0 $$$$ I_{a_2} + I_{b_2} + I_{c_2} = 0 $$电力系统各元件的零序阻抗序阻抗: 施加在元件端点的某序电压与流过该序电流的比值正序阻抗: 是各元件在正常对称运行状态下和三相短路状态下的电抗.负序阻抗: 具有静止磁耦合的元件, 正序电抗和负序电抗相等(变压器, 输电线, 并联电抗器).发电机等旋转元件, 负序电抗和正序电抗不等.$X_0 = (0.15 \sim 0.6)X''_d$, $X''_d$是正序影响因素: 土壤的导电率, 地回线等值深度, 输电线路有无架空地线, 是否双回线.特点: 输电线路的零序电抗大于正序电抗.架空地线: 避雷线当平行相近架设的双回线路无避雷线三相架空电力线路中, 通过了方向相同的零序电流时, 不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生了助磁作用, 而且第二回路的三相线路也对第一回路的第三相产生的助磁作用, 这就使线路的零序阻抗进一步增大. (零序回路包括了大地电阻)由于避雷线中零序电流的去磁作用, 地线电流产生的互感磁通将使与导线交链的总磁通明显减小, 从而减小输电线路的等值零序电抗, 避雷线距导线越近, 这种去磁作用就越大.输电线路零序阻抗的表达式: $z_{m0} = (R_a + 3 R_g + j0.4335 \lg \frac{D_g}{D_S})$$D_S = \frac{660}{\sqrt{fr}}$等值深度, 和土壤的导电率有关; $D_S$导线的几何均距. 导线距离变大, 零序阻抗变小.$X_) = X_{T1} + \frac{X_{T2}X_{m0}}{X_{T2}+X_{m0}}$, $X_{m0}$: 零序励磁电抗.$X_0 = X_{T1} + X_{m0}$电力系统的各序等值网络正序网络: 通常用于计算对称三相短路的网络负序网络: 网络连接和正序网络相同零序网络:受变压器的接法和中性点接地的方式对网络中零序电流的分布及零序网络的结构由决定性的影响;不同地点发生不对称故障, 零序电流分布和零序网络结构也不相同;单相等值电路中, 中性点接地的阻抗要取实际值的3倍.边界条件:$$ \begin{equation} \left. \begin{array} \dot{U}_{fa} = 0 & \\ \dot{I}_{fb} = \dot{I}_{fc} = 0 & \\ \end{array} \right\} \end{equation} $$将电压用正序, 负序, 零序分量表示为: $\dot{U_a} = \dot{U}_{fa1} + \dot{U}_{fa2} + \dot{U}_{fa0}$相电流的各序分量为:$$ \begin{equation} \left[ \begin{matrix} \dot{I}_{fa1} \\ \dot{I}_{fa2} \\ \dot{I}_{fa0} \\ \end{matrix} \right] = \frac{1}{3} \left[ \begin{matrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \\ \end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} \dot{I}_{fa} \\ 0 \\ 0 \\ \end{matrix} \right] = \frac{\dot{I}_{fa}}{3} \left[ \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \end{matrix} \right] \end{equation} $$用序分量表示的短路点边界条件为:$$ \begin{equation} \left. \begin{array} \dot{U}_{fa1} + \dot{U}_{fa2} + \dot{U}_{fa0} = 0 & \\ \dot{I}_{fa1} = \dot{I}_{fa2} = \dot{I}_{fa0} = \frac{1}{3} \dot{I}_{fa} & \\ \end{array} \right\} \end{equation} $$$$ I_f = 3 I_{f1} $$$$ I^{(3)}_f = \frac{E}{X_1} $$$$ I^{(1)}_f = \frac{3E}{X_1 + X_2 + X_0} $$当$k_0 < 1$也就是$x_0 < x_1$, 非故障相电压较正常时有些下降.$k_0 = 1$. 也就是$x_0 = x_1$, $U_{fb0} = U_{fb}$, $U_{fc0} = U_{fc}$, 故障后相电压不变.$k_0 = 1$, 也就是$x_0 > x_1$故障时非故障相电压较正常时升高, 最严重的情况是$x_0 = \infty$, 相当于中性线不接地系统发生单相接地短路时, 中性点电位升至相电压, 而非故障相电压升至线电压.短路点的边界条件为:$$\dot{I}_{fa} = 0, \dot{I}_{fb} = - \dot{I}_{fc}$$序分量表示的边界条件为:$$\dot{I}_{fa1} = - \dot{I}_{fa2}$$$$\dot{I}_{fa0} = 0$, $\dot{U}_{fa1} = \dot{U}_{fa2}$$两相短路相当于将两相并联从复合序网可以直接求出正, 负序电流分量为:$$ \dot{I}_{fa1} = - \dot{I}_{fa2} = \frac{\dot{U}_{fa(0)}}{j(x_{1 \sum} + x_{2 \sum})} $$$\dot{U}_{fa(0)}$ 意义同 $E$对于两相短路来说, 非故障相的电压和故障相电压的关系: 非故障相的电压时正序电压的2倍, 并于短路前正常的电压相等; 故障相电压时非故障相的0.5倍, 方向与非故障相的方向相反.连接方式指的是端口短路点的各序电流可得:$$ \dot{I}_{fa1} = \frac{\dot{U}_{fa(0)}}{j(x_{1 \sum} + \frac{x_{2 \sum} x_{0 \sum}}{x_{2 \sum} + x_{0 \sum}})} \dot{I}_{fa2} = - \frac{x_{0 \sum}}{x_{2 \sum} + x_{0 \sum}} \dot{I}_{fa1} $$$$ \dot{I}_{fa0} = - \frac{x_{2 \sum}}{x_{2 \sum} + x_{0 \sum}} \dot{I}_{fa1} $$$$ I_{f2} = - \frac{x_0}{x_2 + x_0} \cdot I_{f1} $$当$k_0 = 0, I_{fp} = I_{fc} = \sqrt{3}I^{(3)}_f$当$k_0 = 1, I_{fb} = I_{fc} = I^{(3)}_f$当$k_0 = \infty , I_{fb} = I_{fc} = \frac{\sqrt{3}}{2} I^{(3)}_f$对于中性点不接地系统, 非故障相电压升高最多, 为正常电压的1.5倍, 但是仍小于单相接地时的电压的升高. 正常是$\sqrt{3}$倍6.4.3写序网络根据短路类型连接序网络求$I_{f1}$$I_f = M I_{f1}$令$k_0 = 0$, 两相接地短路电流等于$$ \begin{equation}\begin{aligned} f^{(1)}: \ X_\Delta =& X_2 +X_0 &M =& 3 \\ f^{(2)}: \ X_\Delta =& X_2 &M =& \sqrt{3} \\ f^{(1d)}: \ X_\Delta =& X_0 // X_2 &M =& \sqrt{3}\sqrt{1 - \frac{X_0 X_2}{(X_0 + X_2)^2}} \\ f^{(3)}: \ X_\Delta =& 0 &M =& 1 \end{aligned}\end{equation} $$$$ \begin{equation}\begin{aligned} f^{(1)} &= U_1 = E - I_{f1}X_1 = E - \frac{EX_1}{X_1 + X_2 + X_0} \\ f^{(2)} &= U_1 = E - I_{f1}X_1 = E - \frac{EX_1}{X_1 + X_2} \\ f^{(1,1)} &= U_1 = E - I_{f1}X_1 = E - \frac{EX_1}{X_1 + \frac{X_0 X_2}{X_2 + X_0}} \\ f^{(3)} &= U_1 = E - I_{f1}X_1 = E - \frac{E}{X_1} X_1 0 \\ \end{aligned}\end{equation} $$$$ 当 X_1 =X_2=X_3= 1 \\ \begin{equation}\begin{aligned} I^{(1)}_f:& I_{f2} = I_{f1} = \frac{E}{X_1 + X_2 + X_0} = \frac{E}{3} \\ I^{(2)}_f:& I_{f2} = I_{f1} = \frac{E}{X_1 + X_2} = \frac{E}{2} \\ I^{(1.1)}_f:& I_{f2} = I_{f1} = \frac{E}{X_1 + \frac{X_2 X_0}{X_2 + X_0}} \times \frac{X_0}{X_0 + X_2} = \frac{E}{1 + \frac{1}{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{E}{3} \\ I^{(3)}_f:& I_{f2} = 0 \\ \end{aligned}\end{equation} $$6.6 非全相运行的分析计算成分:定子: $I''$第七章 同步发电机继电特性及数学模型凸极机定自(周期)定互(周期)转自(常数)转互(常数)定转互- 周期 <- 隐其余是常数基频负序分量出现使转子出现偶次谐波定子出现奇数次谐波定子直流分量定子出现偶次谐波转子出现奇数次谐波第八章 电力系统稳定性8.1 输电系统的基础知识有功一定从相位超前流向相位滞后， 每100km改变6度$$ K_P = \frac{P_\max - P_0}{O_0} \times 100\% $$$$ P_\max = \frac{E_q U}{X} $$$$ \begin{equation} E_q =\left\{ \begin{array}{lr} U + jIX_\sum \\ U + \dfrac{PR + QX}{U} + j\dfrac{PX-QR}{U} \end{array} \right. \end{equation} $$8.3 电力系统暂态稳定对暂态稳定性的影响$$ f^{(3)} > f^{(1,1)} > f^{(2)} > f^{(1)} $$零序网络里面没有发电机要想灭弧， 去游离必须大于游离
写在开始这些是我在学习电力系统继电保护的时候记的笔记， 因为是笔记， 所以可能有内容有疏漏， 不会特别全面。第一章 继电保护的基本知识1.1 电力系统的故障及运行状态运行：带电正常运行： 期望的状态允许运行允许长期运行继电保护装置不动作异常运行： 有些状态偏离了额定值， 但是超过的不多允许运行不允许长期运行， 长期运行会导致：寿命缩短， 发生故障的概率会提高发信号故障运行不允许运行跳闸分类：断路（纵向故障）： 继电保护没法管短路（横向故障）： 认为故障就是短路， 接地故障就是接地短路， 相间故障就是相间短路， 当发生下面这些情况时跳闸。符号短路类型故障类型故障类型$$K^{(3)}$$三相短路对称故障相间故障$$K^{(2)}$$两相短路不对称故障相间故障$$K^{(1,1)}$$两相短路接地不对称故障接地故障$$K^{(1)}$$单相短路不对称故障接地故障热备用不带电的， 断路器断开， 一经合闸就可以用冷备用把断路器断开， 隔离开关也断开检修断路器断开， 隔离开关断开， 接上地线继电保护只管带电的， 所以只管运行状态故障的另一种分类：分类一瞬时性故障：永久性故障： 在人去修之前一直存在分类二金属性短路： 更危险经过渡电阻的短路1.3 继电保护的基本工作原理及分类发生短路之后：电流， 增大电压。 下降阻抗， 下降输电线路的损耗不能超过10%随着短路点越来越接近电源， 短路电流越大， 电压越低用阻抗作为判据比用电流作为判据灵敏性更高保护方式：电流保护电压保护阻抗保护差动保护最麻烦的问题在于通道， 需要传输数据性能更好， 也比阻抗保护更贵序分量保护发生短路之后可能会出现负序分量和零序分量灵敏性比差动保护更高不能发现所有的故障， 三相短路没有用， 两相短路没有零序分量突变量保护计算单位时间内电流差行波保护暂态量保护前面的都是稳态量保护最大的好处是快缺点是现在停留在理论上难点：要求测量系统足够快非常飘忽不定非电气量保护前面的都是电气量保护温度保护瓦斯保护学习电流保护， 电压保护， 阻抗保护， 差动保护， 序分量保护， 非电气量保护任何电气设备不能在没有保护的状态下运行按照功能不同分类：主保护： 必须有后备保护： 必须有， 优先采用远后备， 220kV及以上采用近后备远后备：优先采用远后备近后备： 和主保护跳开的断路器相同220kV及以上采用近后备辅助保护： 可有可无在可以容忍或者主保护可解决的情况下不需要辅助保护主保护和后备保护可以互换， 辅助保护不能和主保护和后备保护互换机电型包括电磁型和感应型按保护反应参数增大或减小而动作归类：过量保护和欠量保护。继电保护装置的组成测量比较部分输入电气量输入整定值逻辑判断部分执行输出部分1.4 对继电保护的基本要求四个基本要求：选择性离故障点最近， 使停电范围最小通过保护范围的配合， 动作时间的配合来保证选择性通过整定计算来保证选择性速动性好处可以减轻设备的损坏可以防止轻微故障发展成严重故障可以防止单一的故障发展成复杂的故障可以提高暂态稳定性从发生故障 到 保护发现有故障 到 发出跳闸命令 到 断路器完成跳闸 需要时间保护的固有动作时间（ms级）： 从发生故障到保护发现有故障人为延时（s级）： 保护发现有故障到发出跳闸命令， 可以没有断路器的动作时间（ms级）：发出跳闸命令到断路器完成跳闸继电保护的动作时间： 从故障到发出跳闸命令， 等于保护的固有动作时间和人为延时到和故障切除时间： 从故障到断路器完成跳闸， 主要由人为延时决定保护的动作时间 = 保护的固有动工作时间 + 人为延时保护的动作时间 = 人为延时 （忽略固有动作时间）人为延时到的时间就是保护动作的时间， 误差10%尽快切除故障就是速动性灵敏性: 发现轻微故障的能力灵敏系数 $$K_{sen}$$过量保护： $$\text{灵敏系数} \ K_{sen} = \dfrac{\text{保护范围内发生最轻微故障时的最小值}}{\text{整定值}}$$$$K_{sen} < 1$$： 无法发现保护范围内发生最轻微故障时的最小值， 不合格$$K_{sen} = 1$$： 刚好可以反应保护范围内发生最轻微故障时的最小值， 不合格， 刚好可以代表可能不可以$$K_{sen} > 1$$： 可以反应保护范围内的最轻微的故障， 而且留有裕度， 合格欠量保护： $$\text{灵敏系数} \ K_{sen} = \dfrac{\text{整定值}}{\text{保护范围内发生最轻微故障时的最大值}}$$$$K_{sen} < 1$$： 不可以反应保护范围内的最轻微的故障的最大值， 不合格$$K_{sen} = 1$$： 刚好可以反应保护范围内发生最轻微故障时的最大值， 不合格， 刚好可以代表可能不可以$$K_{sen} > 1$$： 可以发现保护范围内发生最轻微故障时的最大值， 合格可靠性不拒动（可信赖性）不误动（安全性）联系紧密的系统： 不怕误动， 对安全性要求不高， 怕拒动， 对可信赖性要求高联系不紧密的系统： 怕误动， 对安全性要求高， 不怕拒动， 对可信赖性要求不高要求一个合适的保护1.5 继电保护发展简史似乎不重要一、原理的发展二、装置的发展第二章 继电保护的基础元件没第一章重要学继电器， 互感器， 测量变换器（在继电保护装置内， 把电流互感器二次测的电流变小， 把电压互感器二次测的电压变小）自隅变压器第三绕组只是接上了， 但没有输出2.1 互感器互感器是一次设备， 继电保护是二次设备互感器的分类：电压互感器（TV（PT））相当于降压变压器电流互感器（TA（CT））相当于升压变压器电压互感器电流互感器TV(PT)TA(CT)相当于降压变压器相当于升压变压器并联接入一次系统串联接入一次系统$$U_2 = \dfrac{U_1}{n_{TV}}$$$$I_2 = \dfrac{I_1}{n_{TA}}$$二次测相当于电压源二次测相当于电流源二次测开路运行二次测短路运行不允许短路不允许开路二次测接熔断器或自动开关二次测不允许接熔断器或自动开关二次侧的额定电压100V（线电压）二次侧的额定电流5A或1A有且仅有一个接地点（保护接地）有且仅有一个接地点（保护接地）减极性标注只改变大小， 不改变方向电流互感器的误差定义：电流误差（变比误差）角度误差复合误差（综合误差， 全误差）电流互感器产生误差的原因： 励磁电流的存在对误差的要求：测量计用电流互感器， 要求其在正常情况下误差小， 即准确度高。在过电流情况下， 其误差越大越好， 避免二次表计受过电流的冲击。保护用电流互感器， 要求是在一定的过电流下， 其误差应在一定限值之内。二次测的负载阻抗$$Z_2$$越大， 误差越大二次测的额定电流倍数$$m_1$$越大， 误差越大$$m_1 = \dfrac{I_1}{I_{1N}}$$$$m_1 \uparrow \Rightarrow I_1 \uparrow \Rightarrow \text{饱和} \uparrow \Rightarrow \text{磁阻} \uparrow \Rightarrow \text{电抗} \downarrow \Rightarrow I_m \uparrow \Rightarrow \text{误差} \uparrow$$电流互感器的10%误差曲线电流互感器的误差主要是由励磁电流产生的电压互感器的误差主要是由绕组压降产生的2.2 继电器定义： 继电器是一种输入量达到某一给定值， 或者加入某一输入量时， 其输出量就产生预定越变的自动器件分类：动作原理不同：电磁型感应型整流型晶体管型集成电路型微机型按作用不同分类测量型继电器， 根据输入量大小来决定输出电流继电器电压继电器阻抗继电器辅助型继电器， 根据输入量有无来决定输出时间继电器信号继电器中间继电器按物理量增大或减小动作归类过量继电器欠量继电器触点：不得电时打开的是常开触点不得电时关闭的是常闭触点继电保护中：闭合叫动作， 断开叫返回， 无论常开还是常闭继电器能够返回的条件是：$$ M_e \text{(电磁力转矩)} \leq M_{th} \text{(弹簧力转矩)} - M_f \text{(摩擦力转矩)} $$无论启动或返回， 继电器的动作都是明确干脆的， 它不可能停留在某一个中间位置， 这种特性称之为“继电特性”。能使继电器动作的最小电流叫做动作电流能使继电器返回的最大电流叫做返回电流能使电压继电器动作的最大电压叫做动作电压能使电压继电器返回的最小电压叫做返回电压电流继电器电压继电器$$\text{返回系数} = \dfrac{\text{返回值}}{\text{动作值}} < 1$$$$\text{返回系数} = \dfrac{\text{返回值}}{\text{动作值}} > 1$$能使电流继电器动作的最小电流叫做动作电流能使电压继电器动作的最大电压叫动作电压能使电流继电器返回的最大电流叫做返回电流能使电压继电器返回的最小电压叫返回电压 电磁型电流继电器电磁型电压继电器： 电压继电器的作用是测量电压的高低， 应用时并接在电压互感器的二次侧， 作为保护的启动元件。电磁型时间继电器： 时间继电器的作用是为保护装置建立必要的延时， 以保证动作的选择性和某种逻辑关系。它的操作电源由直流的也有交流的， 一般多为电磁式直流时间继电器。电磁型中间继电器： 中间继电器起中间桥梁作用， 与电磁型电流、电压继电器相比， 由如下特点（似乎不重要）：触点容量大， 可直接作用于断路器跳闸；触点数量多， 可控制多个回路；可实现重动， 因而有时称之为重动继电器；可实现时间继电器难以实现的短延时；可实现保护装置电流启动、电压保持或电压启动、电流保持。电磁型信号继电器： 信号继电器的触点为自保持， 应由值班人员手动复归或电动复归极化继电器： 是电磁型继电器的变形。2.3 测量变换器由于晶体管或计算机都属于弱电元件， 因此， 需要引入中间变换器做进一步的变换， 把互感器的二次侧的电压、电流进一步的变小。作用：电压变换电路隔离定值调整电量的综合谐波分量的抑制种类：电压变换器： 原理结构与电压互感器相同电流变换器： 原理结构与电流互感器相同电抗变换器： 铁芯带气隙的电量变换器电流变换器和电抗变换器的区别：由于电抗变换器的铁芯具有气隙， 故励磁阻抗较小且接近于感抗， 磁路不易饱和， 线性变换范围较宽， 因此， 在对变换器线性要求较高的场合， 宜选用电抗变换器。为了得到最佳效果， 电流变换器二次侧所接的负载类型可以选择， 但其输出电压与输入电流之间的相位差无法调整， 而电抗变换器的二次等效阻抗为电抗， 不能选择， 但其输出电压与输入电流之间的相位差可以调整。由于电抗变换器具有电感的特性， 因而对高频分量有放大作用， 又由于其一次系统的时间常数较大， 因而对非周期分量的传变有抑制作用。 电流变换器则不然， 当其二次负载接电阻时， 只要其铁芯未饱和， 就会对不同频率的电流包括非周期分量几乎都具有相同的变比。三种变换器的原理结构对比：第三章 相间短路的阶段式电流电压保护3.1 输电线路的故障、异常运行状态及保护方式故障发生时：保护1的一段和二段都在保护1的断路器上一段是辅助保护， 二段是主保护， 三段是后备保护一段的速动性最好， 灵敏性最差， 三段是灵敏性最好， 速动性最差， 二段居于两者之间。整定计算动作值动作时间灵敏性校验求短路电流$$ \begin{equation}\begin{array}{lr} I_A = \dfrac{E_A}{Z_S + Z_K} \\ I_B = \dfrac{E_B}{Z_S + Z_K} \\ I_C = \dfrac{E_C}{Z_S + Z_K} \\ \end{array}\end{equation} $$$$ \begin{equation}\begin{array}{lr} I = \dfrac{E}{Z_S + Z_K} & (K^{(3)}) \\ I = \dfrac{\sqrt{3}E}{2(Z_S + Z_K)} & (K^{(2)}) \end{array}\end{equation} $$将两相短路和三相短路公式合并得：$$ I = \dfrac{K_k \cdot E}{Z_S + Z_K} $$故对三相短路取$$K_k = 1$$， 对两相短路取$$K_k = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$$。所以两相短路的短路电流比三相短路的短路电流小。最大运行方式对应最小运行阻抗（$$Z_{S \cdot \min}$$）， 最小运行方式对应最大系统阻抗（$$Z_{S \cdot \max}$$）。保护范围受运行方式影响三段式电流保护Ⅰ段： 无时限电流速段保护原则： 躲过本线路末端最大短路电流。动作值：$$I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 1} > I_{K \cdot B \cdot \max}$$$$I^\mathrm{I}_{act \cdot 1} = K_{rel} \cdot I_{K \cdot B \cdot \max}$$$$I_{K \cdot B \cdot \max} = \dfrac{E}{Z_{S \cdot \min} + Z_{AB}}$$动作时间： $$t^\mathrm{I}_1 = 0s$$灵敏性校验： $$K_{sen} = \dfrac{\text{保护范围内可能出现的最小值}}{\text{整定值}}$$$$I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 1} = \dfrac{E}{Z_{S \cdot \min} + L_{\max} \cdot Z_1}$$$$L_\max = \dfrac{1}{Z}(\dfrac{E}{I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 1}} -Z_{S \cdot min})$$（最大保护范围不小于全长的50%）$$I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 1} = \dfrac{\dfrac{\sqrt{3}}{2}E}{Z_{S \cdot \max} + L_{\min} \cdot Z_1}$$$$L_{\min} = \dfrac{1}{Z}(\dfrac{\sqrt{3}}{2} \dfrac{E}{ I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 1}} - Z_{S \cdot \max})$$（最小保护范围不小于线路全长的15%~20%）特点优点：简单可靠， 动作迅速。 在一些双侧电源的线路上， 也能有选择性地动作。缺点：不能保护线路的全长， 保护范围受系统运行方式变化的影响。关键词：本线路末端最大运行方式三相短路Ⅱ段： 限时电流速断保护原则：可以与下一线路的 Ⅰ 段配合（如果灵敏性能满足要求就可以）也可以与下一线路的 Ⅱ 段配合（灵敏性不能满足要求的时候用， 牺牲了速动性来追求灵敏性）动作值：$$I^{\mathrm{II}}_{act \cdot 1} = K_{rel} \cdot I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 2}$$$$I^{\mathrm{II}}_{act \cdot 1} = K_{rel} \cdot I^{\mathrm{II}}_{act \cdot 2}$$动作时间:$$t^{\mathrm{II}}_1 = t^{\mathrm{I}}_2 + \Delta t$$$$t^{\mathrm{II}}_1 = t^{\mathrm{II}}_2 + \Delta t$$灵敏性校验：$$K_{sen} = \dfrac{I_{K \cdot B \cdot \min}}{I^{\mathrm{II}}_{act \cdot 1}}$$$$I_{K \cdot B \cdot \min} = \dfrac{\dfrac{\sqrt{3}}{2} E}{Z_{S \cdot \max} + Z_{AB}}$$关键词：本线路末端最小运行方式两相短路Ⅲ段： 定时限过电流保护原则： 躲过最大负荷电流动作值：$$I^{\mathrm{III}}_{act \cdot 1} = \dfrac{K_{rel} \cdot K_{MS}}{K_{re}} \cdot I_{L \cdot \max}$$（$$K_{MS}$$（自启动系数）是为了保证电机启动时不误动， $$K_{re}$$是为了外部故障切除后保护能可靠返回）动作时间：阶梯型原则灵敏性校验近后备： $$K_{sen} = \dfrac{I_{K \cdot B \cdot \min}}{I^{\mathrm{III}}_{act \cdot 1}}$$本线路末端最小运行方式两相短路远后备： $$K_{sen} = \dfrac{I_{K \cdot C \cdot \min}}{I^{\mathrm{III}}_{act \cdot 1}}$$下一线路末端最小运行方式两相短路$$K_{rel}$$：可靠系数10kV~35kV：电流保护35kV~110kV：距离保护220kV及以上：差动保护运行方式影响短路电流3.5 电流保护的接线方式电流保护的接线方式：电流继电器线圈和电流互感器二次绕组之间的连接方式（a）三相三继电器：三相完全接线中性点直接接地系统发电机、 变压器等贵重设备最贵（b）两相两继电器： 必须在AC两相上中性点不直接接地的系统（c）两相三继电器： 也是接在AC两相上中性点不直接接地系统中碰到Yd接线变压器时（d）两相电流差接线过负荷能力强， 对灵敏性要求不高时（一般不用）最便宜灵敏性最差在串联电路中： 若采用完全星型接线， 则百分之百正确动作； 若采用两相两继电器接线， 则有三分之二的概率正确动作。在并联电路中： 若采用完全星型接线， 则百分之百不能正确动作； 若采用两相两继电器接线， 则有三分之二的概率正确动作。三相三继电器下面这种情况下会切掉两条线路， 两相两继电器会切掉C相留下B相两相两继电器操作：$$L_1$$接在AC两相， $$L_2$$接在AC两相$$L_1$$AABBCC$$L_2$$BCACAB 切1留2全切切2留1切2留1全切切1留2 正确错误正确正确错误正确$$L_1$$接在AC两相， $$L_2$$接在AB两相$$L_1$$AABBCC$$L_2$$BCACAB 全切切1留2切2留1不切全切全切 错误正确正确错误错误错误对于小接地电流电网， 当采用以上两种接线方式时各有优缺点。 但为了节省投资， 一般都采用不完全星型接线。Yd11接线变压器后发生的两相短路两相三继电器适合中性点不直接接地系统加Yd11接线变压器加第三个继电器的作用， 为了感受那两倍的电流两相三继电器接线系数也可以说成1，不严谨。结论：Yd11接线的变压器在三角形侧发生两相短路时， 在星形侧与故障相同名的滞后相上会出现其他两相两倍的短路电流。Yd11接线的变压器在星形侧发生两相短路时， 在三角形侧与故障相同名的超前相上会出现其他两相两倍的短路电流。P48题：定时限过电流保护采用两相三组电器式接线， 电流互感器变比为1200/5，动作电流二次额定值为10A， 如线路上发生CA相短路， 流过保护安装处的A相一次电流， C相一次电流均为1500A， 如A相电流互感器极性反接时， 则保护将出现（误动）图：接线系数流入继电器的电流和电压互感器二次绕组的电流的比值$$ K_c = \dfrac{I_m}{I_2} $$用处：$$ I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 1} = K_{rel} \dfrac{E}{Z_{S \cdot \min} + Z_{AB}} $$$$ I^{\mathrm{I}}_{act \cdot 1}(二次侧) = K_{rel} \dfrac{E}{Z_{S \cdot \min} + Z_{AB}} \cdot \dfrac{1}{n_{TA}} $$两相电流差接线$$ K_c = \frac{I_m}{I_2} = \frac{I_A - I_C}{I_A} 或 \frac{I_A - I_C}{I_C} $$正常或三相短路： $$K_C = \sqrt{3}$$AC两相短路： $$K_C= 2$$AB或BC两相短路： $$K_C = 1$$两相电流差接线的接线系数随着运行方式的变化而变化， 所以这种接线方式的灵敏性较低，最经济三相完全星形接线与两相不完全星形接线的比较三相星形接线广泛应用与发电机、变压器等大型贵重电气设备德保湖中， 也用在中性点直接接地系统中， 作为相间短路和单相接地短路的保护。中性点直接接地系统和非直接接地系统电网中， 都广泛地用作为相间短路的保护。两相星形接线较为简单经济， 非直接接地系统中， 比用三相星形接线优越。 应在所有线路上将保护装置安装在相同的两相上（一般都装于A、C相上）输电线路的故障和异常运行状态3.7 电流电压连锁速段保护电压保护： 运行方式越大， 保护范围越小电流保护： 运行方式越大， 保护范围越大单纯的电流保护是按最大的运行方式来整定， 电流电压连锁保护按正常运行方式来整定。 整定值更小， 灵敏性更高。第四章 相间短路的方向电流保护4.1 方向电流保护的工作原理电流保护 + 方向元件 = 方向电流保护由母线指向线路为正总原则： 反方向故障不会动作的保护可以不装分原则：动作值大的可以不装动作时间最长的那一个可以不装（主要指的是Ⅲ段）若动作时间同时最长， 那么都得装4.2 功率方向继电器$$ P = UI \cdot \cos \phi_m $$当$$\cos \phi_m \geq 0$$时就判定为正方向当$$\cos \phi_m < 0$$时就判定为反方向$$\cos \phi_m > 0$$$$-90° < \phi_m < 90°$$动作区最灵敏角$$\phi_{sen}$$应该把最灵敏角设置成正方向故障时的$$\phi_m$$，所以公式应设置成$$\cos (\phi_m - \phi_{sen}) > 0$$存在问题电压死区解决方法：引入非故障相电压（90°接线）（健全相电压）针对的是两相短路的死区记忆回路（记忆电压）针对的是三相短路潜动现象： 只加电压时的潜动称为电压潜动， 只加电流时的潜动， 称为电流潜动。为了消除电流潜动， 可以调整电阻$$R_2$$为了消除电压潜动， 可以调整电阻$$R_1$$4.3 功率方向继电器的接线方式90°接线方式功率方向继电器接入的电流及电压功率方向继电器$$\dot{I}_m$$$$\dot{U}_m$$$$KW1$$$$\dot{I}_A$$$$\dot{U}_{BC}$$$$KW2$$$$\dot{I}_B$$$$\dot{U}_{CA}$$$$KW3$$$$\dot{I}_C$$$$\dot{U}_{AB}$$$$ \phi_m = - ( 90° - \phi_K) $$$$ \phi_{sen} = - (90° - \phi_K) $$$$ \phi_{sen} \neq \phi_{m} $$$$\phi_{sen}$$是预测值， $$\phi_m$$是客观存在的。$$ 30° \leq \alpha \leq 60° $$就能保证无论线路阻抗角是多大，都能正确动作老的留口只留了30°和45°4.4 非故障相电流的影响及按相起动接线KA1： A相电流继电器的触点KA2： 代表C相电流继电器的触点KW1： A相功率方向继电器的触点KW2： C相功率方向继电器的触点按相启动： 方向电流保护中必须采用按相起动接线。非按相启动： 不管哪相电流增大了， 一端方向为正就能动作第五章 接地短路的零序保护接地故障与中性点接地方式密切相关， 相同的故障条件但不同的中性点接地方式， 接地故障所表现出的故障特征和后果、危害完全不同， 因而保护策略也不相同。大电流接地方式也称有效接地方式， 小电流接地方式称为非有效接地方式。中性点直接接地系统（大电流接地系统）： 接地保护应迅速动作于QF跳闸中性点直接接地中性点不直接接地系统（小电流接地系统？）： 接地保护延时动作于发信号。中性点不接地中性点经消弧线圈接地我国规定： 当$$\dfrac{X_{0 \sum}}{X_{1 \sum}} \geq 4 \sim 5$$时， 属于小电阻接地系统， 否则属于大电流接地系统。 有的国家把这个比例定为3。$$ \begin{equation}\begin{array}{lr} \dfrac{X_0}{X_1} \geq 3 ;& \dfrac{R_0}{X_1} > 1 \text{（小电流接地系统）} \\ \dfrac{X_0}{X_1} \leq 3 ;& \dfrac{R_0}{X_1} \leq 1 \text{（大电流接地系统）} \end{array}\end{equation} $$110kV及以上电压等级的系统采用中性点直接接地方式， 35kV及以下的系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地。中性点直接接地系统： 这种接地方式可以不考虑过电压问题， 但是故障必须排除。经小电阻接地系统（中国几乎没有）： 属于中性点有效接地系统中性点直接接地电网发生接地短路的特点， 然后学保护中性点不接地电网发生接地短路的特点， 然后是保护中性点经消弧线圈接地的系统发生接地短路的特点， 然后是保护特点更重要， 保护不重要中性点直接接地系统5.1 大接地地电流接地故障分析当中性点直接接地或经过小电阻接地的电网发生接地故障时， 将出现数值较大的零序电流， 改电流在正常情况下是不存在的， 这是接地故障的显著特征， 据此可以构成有效的保护。中性点直接接地系统发生接地故障后零序分量的特点系统中任意一点发生接地短路时， 都将出现零序电流和零序电压， 故障点处零序电压最高， 变压器中性点处零序电压为零。 零序电压由故障点到中性点呈线性分布。零序电流的大小和分布情况， 主要取决于电网中线路的零序阻抗、中性点接地变压器的零序阻抗以及中性点接地的变压器数量和分布， 二电源数量、分布无直接关系。 当系统运行方式改变时， 若线路和中性点接地的变压器数量及其分布不变， 零序阻抗和零序网络就保持不变。零序或负序功率方向与正序功率方向相反， 即对于故障线路， 正序功率方向为由母线指向线路， 而零序功率方向却由线路指向母线。 正序电流滞后正序电压90°， 而零序电流却超前零序电压90°， 均以电压为参考向量， 则正序电流与零序电流相位差180°， 所以其功率方向相反。5.2 中性点直接接地电网的零序保护零序电流滤过器： 只保留零序存在不平衡电流（当三相完全对称的时候， 由于互感器误差导致的）零序电流互感器不存在不平衡电流架空线使用零序电流过滤器： 过滤零序零序电流互感器：在电缆中使用架空线用零序电流滤过器，电缆用零序电流互感器。零序电流一段下一线路出口就是本线路末端零序电流瞬时速段保护的整定原则：躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流$$3I_{0 \cdot ut}$$。当线路上采用单相自动重合闸时， 按照能够躲开非全相运行状态下发生系统震荡时所出现的最大零序电流来整定一个按原则（1）、（2）整定（由于其定值较小， 保护范围较大， 因此称为灵敏一段）另一个按原则（3）整定（由于它的定值较大， 因此称为不灵敏一段）灵敏一段保证全相运行时的灵敏性； 不灵敏一段保证非全相运行时的选择性（1）、（2）： 灵敏一段： 在全相运行时工作， 保证全相运行时的灵敏性（3）： 不灵敏一段， 在非全相运行时工作； 保证非全相运行时的选择性（可靠性）零序电流二段与下一线路的一段配合： 不灵敏二段， 保证严重故障时的速动性与下一线路的二段配合： 灵敏二段， 保证轻微故障时的灵敏性。零序电流三段躲过在下一线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流5.3 零序电流方向保护零序电流保护 + 零序功率方向继电器 = 零序电流方向保护（a）： $$3U_0$$正方向反方向正方向， 反接反方向， 反接上图中最灵敏角是-110°时时正接， 最灵敏角是70°时， 是反接零序方向元件没有电压死区零序电流保护与相间电流保护相比， 优点：灵敏度高延时小可靠性高： 因为零序电流不受震荡和过负荷的影响在110kV及以上高压和超高压系统中， 单相接地故障约占全部故障的70%～90%缺点（了解下就行）5.4 小接地电流系统接地故障的分析中性点不接地系统发生单相接地故障的特点为：接地相电压降为零， 其他两相对地电压上升为线电压， 线电压不变， 依然对称， 全系统都将出现零序电压， 其值等于电网正常运行时的相电压， 且处处相等。非故障相线路保护安装处流过的是被线路的零序电容电流， 其值为$$3U_\phi \omega C_{0I}$$， 方向由母线指向线路， 相位超前零序电压90°.故障线路保护安装处流过的是所有非故障元件的零序电容电流之和， 其方向由线路指向母线， 相位滞后零序电压90°。当全系统的电容电流超过一定数值（对3～6kV电网超过30A， 10kV电网超过20A， 22～60kV电网超过10A）时应装设消弧线圈。根据对电容电流补偿的不同， 消弧线圈可以有完全补偿、欠补偿、及过补偿三种补偿方式（用过补偿）中性点经消弧线圈接地电网单相接地时的特点故障相对地电压为零, 非故障相对地电压升至线电压， 电网出现零序电压， 其大小等于电网正常运行时的相电压。 这一特点与中性点不接地电网相同。消弧线圈两端的电压为零序电压， $$I_L$$只经过接地故障点和故障线路的故障相构成回路， 不经过非故障线路。当过补偿方式时， 流经故障线路的零序电流等于本线路的对地电容电流和接地点的残余电流之和， 其方向和非故障线路零序电流方向一致均由母线指向线路（母线指向线路的容性， 线路指向母线的感性）， 且相位一致， 因此， 无法利用方向的不同来判别故障线路和非故障线路。 再者由于补偿后残余电流较小， 因而也很难利用电流大小的差别来判别故障线路和非故障线路。$$ \begin{equation}\begin{array}{rl} 3U_0 =& U'_A + U'_B + U'_C \\ =& E_A - E_C + E_B - E_C \\ =& -3E_C \\ \end{array}\end{equation} $$$$ \begin{equation}\begin{array}{rl} 3U_0 =& U_A + U_B + U_C \\ =& E_A - E_C + E_B - E_C \\ =& -3E_C \\ \end{array}\end{equation} $$$$ \begin{equation}\begin{array}{rl} I_A =& (E_A - E_C) \cdot j \omega C \\ I_B =& (E_B - E_C) \cdot j \omega C \\ I_C =& 0 \\ 3I_0 =& I_A + I_B + I_C \\ =& (E_A - E_C + E_B - E_C) \cdot j \omega C \\ =& -3E_C \cdot j \omega C \\ =& 3U_0 \cdot j \omega C \end{array}\end{equation} $$5.5 小接地电流系统的接地保护无选择性绝缘监视装置试断法： 在开口三角侧出现零序电压， 过电压继电器动作发出接地信号。 要查寻故障线路， 还需运行人员依次短时断开各条线路。主要用这个， 因为剩余的两个可靠性不高， 有可能选错。接地相对地电压为零， 而其他两相对地电压升高为线电压， 可从三只电压表指示出来。零序电流保护利用故障线路零序电流大于非故障线路零序电流的特点， 可构成有选择性的零序电流保护。 适用于线路比较多的情况下。零序方向保护利用故障线路和非故障线路零序功率方向不同的特点， 构成有选择性的零序方向保护。 它适用于母线上出线较少的场合。用在线路比较少的时候。第六章 阶段式距离保护6.1 阶段式距离保护的基本原理故障点到保护安装处的阻抗是距离保护的判据， 欠量保护。距离保护不受运行方式的影响。距离Ⅰ段不受运行方式的影响距离Ⅱ段和Ⅲ段受运行方式影响， 但是受运行方式影响较小。Ⅰ段可以保护线路全长的80%～90%6.2 阻抗继电器测量阻抗： 故障点到保护安装处的阻抗。整定阻抗： 保护范围末端到保护安装处的阻抗。动作阻抗： 能使阻抗继电器动作的最大阻抗（直径所对应的角叫最灵敏角）全阻抗继电器没有方向性， 没有死区比幅式$$ \begin{equation} |Z_m| \leq |Z_{set}| \end{equation} $$$$ |\frac{U_m}{I_m}| \leq |Z_{set}| $$$$ |U_m| \leq |I_m \cdot Z_{set}| $$背第一个公式比相式$$ 90^{\circ} \leq \arg{\frac{Z_m + Z_{set}}{Z_m - Z_{set}}} \leq 270^{\circ} $$方向阻抗继电器有绝对的方向性， 有死区比幅式$$ |Z_k - \frac{1}{2}Z_{set}| \leq |\frac{1}{2}Z_{set}| $$比相式$$ 90^{\circ} \leq \arg{\frac{Z_k}{Z_k - Z_{set}}} \leq 270^{\circ} $$偏移特性的阻抗继电器有一定的方向性， 没有死区比幅式$$ |Z_k - \frac{1}{2}(1-\alpha)Z_{set}| \leq |\frac{1}{2}(1+\alpha)Z_{set}| $$比相式$$ 90^{\circ} \leq \arg{\frac{Z_k + \alpha Z_{set}}{Z_k - Z_{set}}} \leq 270^{\circ} $$功率方向继电器功率方向继电器可以判断故障是否发生在正方向上， 但不能确定故障在正方向上的位置， 所以功率方向继电器不能单独构成保护。方向阻抗继电器可以判断故障是否发生在正方向上， 而且可以判断故障发生在正方向的哪儿， 方向阻抗继电器可以单独构成保护。极化电压和补偿电压全阻抗继电器： $$90^{\circ} \leq \arg{\dfrac{U_m + I_m \cdot Z_{set}}{U_m - I_m \cdot Z_{set}}} \leq 270^{\circ}$$方向阻抗继电器： $$90^{\circ} \leq \arg{\dfrac{U_m}{U_m - I_m \cdot Z_{set}}} \leq 270^{\circ}$$偏移阻抗继电器： $$90^{\circ} \leq \arg{\dfrac{U_m + \alpha I_m \cdot Z_{set}}{U_m - I_m \cdot Z_{set}}} \leq 270^{\circ}$$$$\arg$$上面那个叫极化电压， 下面那个叫补偿电压补偿电压就是补偿到保护范围末端的电压。方向阻抗继电器的特性分析为了减小和消除死区：记忆回路高频质因数Q值的50Hz带通有源滤波器（就是记忆回路）引入非故障相电压（0°接线）能使阻抗继电器精确工作的最小电流（简称最小精工电流）， 越小越好。 加入阻抗继电器的电流应该比最小精确工作电流大1.5～2倍，我们才能认为它能精确工作。距离继电器的接线方式对接线方式的基本要求继电器的测量阻抗应正比于短路点到保护安装地点之间的距离， 对长距离特高压输电线， 应采取相应的措施消除分布电容的影响以满足这一要求。继电器的测量阻抗应与故障类型无关， 也就是保护范围不随故障类型而变化。P122接线方式表： 0°接线和带零序补偿的接线最关键0°接线$$I_m$$$$U_m$$$$K_1$$$$I_A - I_B$$$$U_{AB}$$$$K_2$$$$I_B - I_C$$$$U_{BC}$$$$K_3$$$$I_C - I_A$$$$U_{CA}$$带零序补偿的接线$$I_m$$$$U_m$$$$K_1$$$$I_A + 3I_0 K$$$$U_A$$$$K_2$$$$I_B + 3I_0 K$$$$U_B$$$$K_3$$$$I_C + 3I_0 K$$$$U_C$$K是补偿系数： $$K = \dfrac{Z_0 - Z_1}{3Z_1}$$， $$Z_0$$是零序阻抗， $$Z_1$$是正序阻抗这三个只要有一个测出来的阻抗等于故障点到保护安装处的阻抗， 那么就可以说明测量正确。残压公式残压就是发生故障之后母线上的电压。残压公式： $$U_A = U_{KA} + Z_1 L (I_A + 3I_0 K)$$$$U_A$$是母线上A相的电压，$$U_{KA}$$是故障点A相的电压，$$Z_1$$是单位长度的正序阻抗，$$L$$是故障点到母线的长度，$$I_A$$是A相的电流，$$I_0$$是零序电流，$$K$$是补偿系数。0°接线： 发生三相短路全正确， 发生两相短路对一个。$$K_1$$：$$ \begin{equation}\begin{array}{rl} Z_m =& \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{U_{AB}}{I_A - I_B} = \dfrac{U_A - U_B}{I_A - I_B} \\ =& \dfrac{U_{KA} + Z_1 L (I_A + 3I_0 K) - U_{KB} - Z_1 L (I_B + 3I_0 K)}{I_A - I_B} \\ =& \dfrac{Z_1 L I_A - Z_1 L I_B}{I_A - I_B} \\ =& Z_1 L \\ \end{array}\end{equation} $$$$K_2$$:$$ \begin{equation}\begin{array}{rl} Z_m =& \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{U_{BC}}{I_B - I_C} = \dfrac{U_B - U_C}{I_B - I_C} \\ =& \dfrac{U_{KB} + Z_1 L (I_B + 3I_0 K) - U_{KC} - Z_1 L (I_C + 3I_0 K)}{I_B - I_C} \\ =& \dfrac{Z_1 L I_B - Z_1 L I_C}{I_B - I_C} \\ =& Z_1 L \\ \end{array}\end{equation} $$$$K_3$$:$$ \begin{equation}\begin{array}{rl} Z_m =& \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{U_{CA}}{I_C - I_A} = \dfrac{U_C - U_A}{I_C - I_A} \\ =& \dfrac{U_{KC} + Z_1 L (I_C + 3I_0 K) - U_{KA} - Z_1 L (I_A + 3I_0 K)}{I_C - I_A} \\ =& \dfrac{Z_1 L I_C - Z_1 L I_A}{I_C - I_A} \\ =& Z_1 L \\ \end{array}\end{equation} $$带零序补偿的接线（A相接地）$$K_1$$：$$ Z_m = \dfrac{U_A}{I_A + 3I_0 K} = \dfrac{U_{KA} + Z_1 L (I_A + 3I_0 K) }{I_A + 3I_0 K} = Z_1 L $$$$K_2$$：$$ Z_m = \dfrac{U_B}{I_B + 3I_0 K} = \dfrac{U_{KB} + Z_1 L (I_B + 3I_0 K) }{I_B + 3I_0 K} \neq Z_1 L $$$$K_3$$：$$ Z_m = \dfrac{U_C}{I_C + 3I_0 K} = \dfrac{U_{KC} + Z_1 L (I_C + 3I_0 K) }{I_C + 3I_0 K} \neq Z_1 L $$短路类型0°接线带补偿的接线$$K^{(3)}$$33$$K^{(2)}$$10$$K^{(1,1)}$$12$$K^{(1)}$$01结论（背会）：距离保护的零序接线可以正确反应三相短路、两相短路、两相短路接地距离保护的带零序补偿的接线可以正确反应单相接地、两相短路接地、三相短路用距离保护的零度接线来反应相间故障用距离保护的带零序补偿的接线来反应接地故障零度接线也叫相间短路的距离保护接线带零度补偿的接线也叫接地短路的距离保护接线6.3 影响距离保护正确动作的因素及防止方法（P131缺一）影响距离保护正确动作的因素主要有短路点过渡电阻保护安装处与短路点之间的分支线互感器误差保护装置电压回路断线电力系统震荡短路电流中的暂态分量电流互感器的过渡过程电容式电压互感器的过渡过程非全相运行串联补偿电容器过渡电阻对距离保护的影响在单侧电源网络中， 过渡电阻总是使测量阻抗增大， 保护范围缩小， 过渡电阻总是呈阻性。在双侧电源网络中， 过渡电阻可能使测量阻抗增大， 保护范围减小； 也可能使测量阻抗减小， 保护范围增大。 过渡电阻在送端呈容性， 在受端呈感性送端：受端：过渡电阻一般会使测量阻抗增大， 保护范围减小。结论：保护装置距短路点越近时， 受过渡电阻的影响越大保护装置的整定值（整定阻抗）越小， 相对地受过渡电阻的影响越大被保护线路越短受过渡电阻的影响越大动作区域在+R轴上的面积（动作特性）越小， 受过渡电阻的影响越大防止和减小过渡电阻影响的措施：采用能容许较大的过渡电阻而不致拒动的阻抗继电器瞬时测量回路（主要是给距离保护Ⅱ段装设）电力系统震荡对距离保护的影响及震荡闭锁回路一个电源不能发生震荡， 两个电源才能发生震荡震荡越振越大还是越振越小继电保护都不用动作。震荡中心位于系统综合阻抗的$$\dfrac{1}{2}$$处， 震荡中心电压的振幅最大， 幅值最小。测量阻抗落在动作区内的长度越短， 受震荡的影响越小。不落在动作区内， 就不受影响。 绝大部分震荡在一秒钟之内会平息。所以可以认为动作时间$$\geq 1.5s$$的保护不受震荡影响， 所以距离保护的Ⅲ段不受震荡影响。震荡闭锁回路使用震荡闭锁装置震荡和短路的区别（P139）（非常重要， 全部背会）：震荡时， 电流和各点电压的幅值均作周期性变化， 在$$\delta = 180^{\circ}$$时， 出现最严重的现象， 而短路后， 短路电流和各点电压的值， 当不计其衰减时是不变的。 此震荡时电流和各点电压幅值的变化速度较慢； 而短路时电流是突然增大， 电压也突然降低， 变化速度很快。震荡时， 任一点电流与电压之间的相位都随$$\delta$$的变化而改变； 而短路后， 电流和电压之间的相位是不变的。震荡时， 三相完全对称， 电力系统中没有负序分量的出现； 而当短路时， 总要长期（在不对称短路锅城中）或瞬间（三相短路开始时）出现负序分量。突变量保护不受震荡影响零序保护和负序保护都不受震荡的影响， 因为三相震荡没有零序也没有负序。电压二次回路断线， 继电保护不应该动作。$$Z_m = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{0}{I_m} = 0$$电压回路断线对方向元件有影响， 使用电压回路断线闭锁装置分支电流对距离保护的影响$$ Z_m = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{I_K \cdot Z_K + I_m \cdot Z_{AB}}{I_m} = Z_{AB} + Z_K $$如果有了助增支路：$$ Z_m = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{I_K \cdot Z_K + I_m \cdot Z_{AB}}{I_m} = Z_{AB} + \dfrac{I_K}{I_m} \cdot Z_K $$助增支路会使测量阻抗增大， 保护范围减小； 外汲支路会使测量阻抗减小， 保护范围增大。在整定计算中引入分支系数： $$K_b$$$$K_b = \dfrac{\text{故障点的电流}}{\text{保护安装处的电流}}$$距离保护的整定计算及对距离保护的评价Ⅰ段：原则： 躲过本线路的阻抗动作值： $$Z^{\mathrm{I}}_{set \cdot 1} = K^{\mathrm{I}}_{rel} \cdot Z_{AB}$$可靠系数小于一： $$0.8 \leq K_{rel} \leq 0.9$$动作时间： $$t^{\mathrm{I}}_1 = 0s$$灵敏性校验： 保护范围和可靠系数相同Ⅱ段：原则： 与下一线路的Ⅰ段配合动作值： $$I^{\mathrm{II}}_{set \cdot 1} = K^{\mathrm{II}}_{rel} \cdot (Z_{AB} + K_{b \cdot min} \cdot Z^{\mathrm{I}}_{set \cdot 2})$$动作时间： $$t^{\mathrm{I}}_2 + \Delta t$$灵敏性校验： $$K_{sen} = \dfrac{Z^{\mathrm{II}}_{set \cdot 1}}{Z_{AB}}$$Ⅲ段：原则： 躲过最小负荷阻抗动作值：全阻抗继电器： $$Z^{\mathrm{III}}_{set \cdot 1} = \dfrac{1}{K_{rel} \cdot K_{MS} \cdot K_{re}} \cdot Z_{L \cdot \min}$$方向阻抗继电器： $$Z^{\mathrm{III}}_{set \cdot 1} = \dfrac{1}{K_{rel} \cdot K_{MS} \cdot K_{re} \cdot \cos{(\phi_K - \phi_L)}} \cdot Z_{L \cdot \min}$$$$\phi_K$$线路阻抗角， $$\phi_L$$负载阻抗角， $$K_{rel}$$可靠系数， $$K_{MS}$$自启动系数， $$K_{re}$$返回系数动作时间： 阶梯型原则灵敏性校验： 校验的时候用最大分支系数， 整定时用最小分支系数近后备： $$K_{sen} = \dfrac{Z^{\mathrm{III}}_{set \cdot 1}}{Z_{AB}}$$远后备： $$K_{sen} = \dfrac{Z^{\mathrm{III}}_{set \cdot 1}}{Z_{AB} + K_{b \cdot \max} \cdot Z_{BC}}$$第七章 全线速动保护差动保护， 全线速动保护， 高频保护， 光差保护， 高频方向保护， 纵差保护7.1 线路的纵差动保护正常或区外故障： $$I_D = I'_1 - I'_2 = 0$$ 保护不动作 区内故障： $$I_D = I'_1 + I'_2 > 0$$ 保护动作 有绝对的选择性可以全线速动不能当下一线路的后备7.2 平行线路的差动保护（似乎没用）横联差动方向保护， 简称横差方向保护， 是基于同一侧两会线路中电流的大小和方向而构成的一种保护。7.3 纵联保护的通信通道导体线通道： 导引线保护只用于很短的重要输电线路， 一般不超过15～20km。输电线路载波保护： 30kHz～500kHz的高频信号阻波器： 阻高频， 通工频。结合电容器（耦合电容器）： 通高频， 阻工频。连接滤波器： 结合电容器与连接滤波器共同组成一个四端网络式的带通滤波器， 带通滤波器从线路一侧看入的阻抗与输电线路的波阻抗匹配。高频收、发信机微波通道： 150MHz～20GHz的电磁波进行无线通信称为微波通信光纤通道（优先采用）（OPGW技术： 光纤复合地线）7.4 高频保护的基本原理高频通道的工作方式正常时无高频信号， 也叫短时发信正常时有高频信号， 也叫长时发信移频方式（不重要）高频信号（非常重要）高频信号可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号三种。方向是判据。7.5 方向比较式纵联保护闭锁式方向纵联保护（高频闭锁方向保护）正方向： 想跳闸， 不发闭锁信号。反方向： 不想跳闸， 发闭锁信号。允许式方向纵联保护（高频允许方向保护）正方向： 想跳闸， 发允许信号。反方向： 不想跳闸， 不发允许信号。内部故障同时伴随着通道被破坏。允许式保护会拒动， 闭锁式保护依然可以正确动作。7.6 距离纵联保护（高频距离保护）可以当下一条线路的后备欠范围直接跳闸式（Ⅰ段那种）在保护范围内： 想跳闸， 发跳闸信号。不在保护范围内： 不想跳闸， 不发跳闸信号。欠范围只能发跳闸信号。高频闭锁距离保护（超范围闭锁式）（Ⅱ段那种）超范围只能发闭锁信号或允许信号， 不能发跳闸信号在保护范围内： 想跳闸， 不发闭锁信号。不在保护范围内： 不想跳闸， 发闭锁信号。7.7 电流相位比较式纵联保护这种保护相当于闭锁式（相当于闭锁信号）相当于正常时有高频信号7.8 对输电线路纵联保护的总结和评价似乎没用第八章 全线速动保护8.1 电力变压器的故障类型、异常运行状态和保护配置变压器的故障（背会）油箱内故障：绕组上的相间短路故障接地短路故障匝间短路油箱外故障套管和引出线上的相间短路故障接地短路故障变压器的异常（P189抄完了）外部短路引起的过电流、过负荷、油箱漏油造成的油面降低、冷却系统故障引起的油温升高、外部接地短路引起的中性点过电压、系统过电压、频率降低引起的过励磁变压器的保护任何一个保护都不能保护变压器的全部主保护瓦斯保护 + 差动保护（大变压器）瓦斯保护 + 电流速断保护（小变压器）后备保护相间短路的后备（越往下灵敏性越高）过电流保护低电压启动的过电流保护复合电压启动的过电流保护负序电流保护阻抗保护接地短路的后备零序电流保护零序电压保护瓦斯保护反应油箱内故障， 差动和电流速断保护反应油箱外故障瓦斯保护可以反应油箱内的所有故障， 对于油箱外的故障一点都不管。差动保护可以反应油箱外的所有故障， 可以反应一部分的油箱内的故障， 可以反应油箱内的相间短路、接地短路和严重的匝间短路。 不能反应油箱内的轻微匝间短路。装设瓦斯保护的条件：800kVA及以上， 油浸式变压器；400kVA及以上， 车间内油浸式变压器，差动保护的条件：10000kVA及以上， 单独运行的变压器6300kVA及以上， 并列运行的变压器2000kVA及以上， 速断不满足要求的变压器8.2 变压器的气体保护装载油箱和油枕的连接导管中。倾斜的角度是1%～1.5%， 连接管道也有2%～4%的升高瓦斯保护分为两类：重瓦斯： 跳闸轻瓦斯： 发信号8.3 变压器的纵差动保护正常运行或区外故障： $$I_D = I'_1 - I'_2 = 0$$ 保护不动作$$ I'_1 = \dfrac{I_1}{n_{TA1}} $$$$ I'_2 = \dfrac{I_2}{n_{TA2}} $$$$ \dfrac{I_1}{n_{TA1}} = \dfrac{I_2}{n_{TA2}} \Rightarrow \dfrac{n_{TA2}}{n_{TA1}} = \dfrac{I_2}{I_1} = \dfrac{U_1}{U_2} = n_T $$$$ \dfrac{n_{TA2}}{n_{TA1}} = n_T $$$$ \begin{equation}\therefore \left\{ \begin{array}{lr} n_{TA1} = \dfrac{I_{1N}}{5} \\ n_{TA2} = \dfrac{I_{2N}}{5} \end{array} \right. \end{equation} $$产生不平衡电流的原因与措施两侧绕组连接方式不同两次接线组别不相同造成的不平衡电流解决方法： 相位补偿法接线采用相位补偿法接线后的变比：$$n_{TA1} = \dfrac{\sqrt{3}I_{1N}}{5}, n_{TA2} = \dfrac{I_{2N}}{5}$$变压器的励磁涌流励磁电流很小， 约为额定电流的3%～5%； 外部短路时， 因电压降低， 励磁电流更小空载合闸或外部短路切除后电压恢复的时候， 出现的额定电流很大， 可能达到变压器额定电流的6～8倍， 称之为励磁涌流。靠涌流闭锁装置励磁涌流的特点含有大量的非周期分量， 致使涌流波形偏于时间轴的一侧含有大量高次谐波， 其中以2次谐波成分为主波形之间出现间断措施采用带速饱和变流器的差动继电器采用2次谐波制动原理利用鉴别波形间断角的大小的原理电流互感器的计算变比与实际变比不同措施： 补偿用自隅变流器进行补偿用差动继电器的平衡线圈补偿电抗变换器的线圈和铁芯气隙补偿两侧电流互感器励磁特性不同（误差不同）在整定计算中引入同型系数同型取0.5不同型取1运行中变压器调压分接头改变在整定计算中躲过励磁涌流最重要， 别的都不太重要变压器的差动保护同型系数一定取1比率制动的差动保护保证正常运行时的灵敏性和外部故障时的选择性， 当变压器内部发生严重故障时， 保护拒动特点： 差动速断不需要涌流闭锁装置， 靠整定值躲过涌流。普通差动靠涌流闭锁装置躲过涌流， 差动速断靠动作值躲过 普通差动差动速断涌流不动不动严重故障不动动轻微故障动不动8.4 变压器的电流速断保护Ⅲ段式电流保护的Ⅰ段8.5 变压器相间短路的后备保护和过负荷保护过电流保护判据： 电流增大就可以跳闸整定值：$$I$$： 躲过最大负荷电流低电压启动的过电流保护判据： 电流增大而且电压下降整定值：$$I$$： 躲过额定电流$$U$$： 躲过正常工作时的最低电压复合电压启动的过电流保护整定值：$$I$$： 躲过额定电流，$$U$$： 躲过正常工作时的最低电压，$$U_2$$： 躲过最大不平衡电压8.6 变压器接地短路的后备保护中性点直接接地运行的变压器的接地保护就是零序电流保护零序电流一般取自变压器变压器中性点引出线上的零序电流互感器自耦变压器的零序电流保护不能取自中性线上的电流互感器， 因流过中性线上的零序电流与两侧系统的阻抗有关， 其值时不确定的。自耦变压器的零序电流应该在高压侧和低压侧分别取得。一般零序电压的整定值取$$3U_{0 \cdot act} = 180V$$（不重要）8.7 变压器的过励磁保护过励磁保护的判据： 电压的增加或频率的下降$$U = 4.44fN\phi \Rightarrow \phi = \dfrac{1}{4.44N} \cdot \dfrac{U}{f}$$， 其中的U和f第九章 输电线路的自动重合闸9.1 输电线路的自动重合闸的作用及分类作用（必须背会）：提高输电线路供电可靠性， 减少因瞬时性故障停电造成的损失。对于双端供电的高压输电线路， 可提高系统并列运行的稳定性（可以提高暂态稳定性）， 从而提高线路的输送容量。可以纠正由于断路器本身机构不良（断路器的偷跳）， 或继电保护误动做而引起的误跳闸。电缆线路不装重合闸， 因为电缆线路发生永久性故障的概率高； 架空线路装重合闸， 架空线路发生永久性故障的概率低， 发生瞬时性故障的概率高。对自动重合闸装置的基本要求（全部背会）：自动重合闸装置宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。 好处： 手动跳闸不重合， 可以纠正偷跳。自动重合闸装置动作应迅速。自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定（绝大多数的都是只能重合一次， 除非是非常重要的负荷才会有多次重合， 虽然现实中一般不会存在）。自动重合闸装置应能在重合闸动作后或重合闸动作前， 加速继电保护的动作。 重合闸可以与继电保护配合， 加速继电保护的动作。自动重合闸动作后， 应能自动复归， 准备好再次动作。手动跳闸时不应重合。手动合闸与故障线路时， 继电保护动作使断路器跳闸后， 不应重合。因为这是永久性故障。自动重合闸装置可自动闭锁。1、6、7最重要。9.2 单侧电源线路的三相一次自动重合闸三重： 当发生故障之后， 不管什么故障都跳三相， 重合三相， 如果成功了， 那就恢复供电， 如果没成功， 那么就跳三相， 不重合。必须考虑故障点有足够的断电时间， 以使故障点绝缘强度恢复（息弧时间）必须考虑重合闸动作时， 继电保护装置一定要返回（保护返回时间）， 同时断路器的操作机构等已恢复到正常状态（断路器的恢复时间）。重合闸复归时间： 15～25s9.3 双侧电源线路三相自动重合闸时间问题： 两侧断路器不同时跳开的时间，同期问题： 三要素： 相位幅值频率都相等就叫同期， 才能合三相快速自动重合闸不检查同期， 合闸时是同期的。 优先采用这种重合闸条件：线路两侧都装有能瞬时切除全线故障的继电保护装置， 如高频保护等。线路两侧必须具有快速动作的断路器， 如空气断路器。三相非同期自动重合闸不检查同期， 合闸时是不同期的检定无压和检定同期的三相自动重合闸检查同期， 合闸同期， 检查无压就是检查线路无电压。左侧右侧结论同期同期无法重合无压同期无法纠正无压侧偷跳无压+同期同期没有问题， 采用无压+同期无压+同期可能非同期重合检定无压和同期的叫无压侧， 检定同期的叫同期侧9.4 自动重合闸与继电保护的配合前加速： 自动重合闸动作之前加速继电保护的动作最大的缺点： 第一次跳闸没有选择性前加速的应用受网络结构的限制， 只能用在单电源辐射性网络中后加速： 自动重合闸动作之后加速继电保护的动作既没有前加速也没有后加速9.5 综合重合闸简介单相重合闸（单重）：三相重合闸（三重）：综合重合闸（综重）：综合重合闸完整图：潜供电流： 潜供电流使息弧速度减慢。 潜供电流的持续时间不仅与其大小有关， 而且也与故障电流的大小、故障切除时间、弧光的长度以及故障点的风速等因素有关， 具有明显的不确定性。第十章 母线保护10.1 母线故障及相应的保护方式母线保护其他元件的保护兼做母线的保护专门的母线保护单母线完全电流差动保护不完全电流差动保护电流相位比较式母线保护双母线元件固定连接的双母线差动保护元件不固定连接的母联电流相位比较式母线差动保护只给有源元件装设互感器， 取电流和。 母线差动保护用电流互感器一般仅在各有电源的连接元件（发电机、变压器、分段断路器、和联络断路器）上装设正常运行或区外故障低阻抗型： 十几欧到几十欧姆中阻抗型： 几百欧姆高阻抗型： 几千欧姆10.5 双母线同时运行时的母线保护缺P248图KD3 相当于起动元件， 作用是： 判断故障是否发生在母线上。KD1和KD2相当于选择元件， 作用是： 判断故障发生在哪条母线上。元件固定连接被破坏后， 小差动无法正确动作。大差动依然可以正确动作。母联电流相位比较元件断路器失灵保护：属于近后备保护断路器拒动时， 断路器失灵保护动作断路器失灵保护通过母差保护去跳闸。判据：保护动作不返回。辅助判据： 线路有电流。
一、单选题 第一部分 企业文化中国共产党第十九次全国代表大会，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入（ ）的关键时期召开的一次十分重要的大会。 A. 新时期 B. 新阶段 C. 新征程 D. 新时代 标准答案：D十九大的主题是：不忘初心，（ ），高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 A. 继续前进 B. 牢记使命 C. 方得始终 D. 砥砺前行 标准答案：B经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的（ ）。 A. 未来方向 B. 未来方位 C. 历史方向 D. 历史方位 标准答案：D中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的（ ）需要和（ ）的发展之间的矛盾。 A. 美好生活；不充分不平衡 B. 幸福生活；不平衡不充分 C. 幸福生活；不充分不平衡 D. 美好生活；不平衡不充分 标准答案：D（ ）是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：B（ ）是当代中国发展进步的根本制度保障。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：C（ ）是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化 标准答案：D中国特色社会主义最本质的特征是（ ）。 A. “五位一体”整体布局 B. 建设中国特色社会主义法治体系 C. 人民利益为根本出发点 D. 中国共产党领导 标准答案：D（ ）是中国共产党人的初心和使命。 A. 为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴 B. 满怀信心、坚定前行 C. 增强人民群众获得感、幸福感、安全感 D. 保持我国经济增长 标准答案：A党的（ ）是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。 A. 思想建设 B. 政治建设 C. 组织建设 D. 制度建设 标准答案：B党的十九大报告明确，要把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的（ ）和（ ）。 A. 情感认同；行为习惯 B. 情感共鸣；行为习惯 C. 情感认同；行为规范 D. 情感共鸣；行为规范 标准答案：A中国共产党从成立之日起，既是中国先进文化的积极（ ）和（ ），又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。 A. 引领者；践行者 B. 倡导者；践行者 C. 引领者；实践者 D. 倡导者；实践者 标准答案：A习近平总书记在党的十九大上提出，全党同志特别是高级干部要加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本（ ），永葆共产党人政治本色。 A. 英雄本色 B. 政治活力 C. 政治担当 D. 革命担当 标准答案：C习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容是（ ）。 A. “八个明确”和“十四个坚持” B. “六个明确”和“十四个坚持” C. “八个明确”和“十五个坚持” D. “六个明确”和“十五个坚持” 标准答案：A（ ）是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。 A. 道路自信 B. 理论自信 C. 制度自信 D. 文化自信 标准答案：D（ ）是一个国家、一个民族的灵魂。 A. 文明 B. 精神 C. 文化 D. 信仰标准答案：C当代中国共产党人和中国人民应该而且一定能够担负起新的（ ），在（ ）中进行（ ），在历史进步中实现（ ）。 A. 文化使命；实践创造；文化创造；文化进步 B. 历史使命；实践创造；文化创造；文化进步 C. 文化使命；文化创造；实践创造；文化进步 D. 历史使命；实践创造；文化创造；文明进步标准答案：A社会主义核心价值观中公民个人层面的价值准则是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 爱国、敬业、诚信、友善 C. 爱国、敬业、诚信、奉献 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：B社会主义核心价值观中社会层面的价值取向是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 爱国、敬业、诚信、友善 C. 自由、民主、爱国、法治 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：D社会主义核心价值观中国家层面的价值目标是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 富强、民主、和谐、公正 C. 爱国、敬业、诚信、奉献 D. 自由、平等、公正、法治标准答案：A国家电网有限公司成立于（ ）。 A. 2001 年 B. 2002 年 C. 2003 年 D. 2004 年 标准答案：B国家电网有限公司的宗旨是（ ）。 A. 以客户为中心 B. 人民电业为人民 C. 全心全意为人民服务 D. 坚持客户至上 标准答案：B国家电网有限公司宗旨的内涵是：国家电网事业是党和人民的事业，坚持（ ）的发展思想，把满足人民美好生活需要作为公司工作的出发点和落脚点。 A. 以经济建设为中心 B. 安全、质量、效率、效益 C. 以人民为中心 D. 客户至上 标准答案：C国家电网有限公司宗旨的内涵是：国家电网事业是党和人民的事业，坚持以人民为中心的发展思想，把（ ）作为公司工作的出发点和落脚点。 A. 为人民服务 B. 追求经济效益 C. 满足经济社会发展 D. 满足人民美好生活需要 标准答案：D国家电网有限公司的企业核心价值观是（ ）。 A. 以市场为导向 专业专注 持续改善 B. 以客户为中心 专业专注 持续改善 C. 以客户为中心 专业专注 持续改进 D. 以市场为导向 专注专业 持续改善 标准答案：B国家电网有限公司的企业核心价值观内涵是：坚持把（ ）的理念贯穿于公司生产经营全过程，以市场需求为导向，大力弘扬工匠精神、专业精神，不断提升专业能力和水平，集中精力、心无旁骛，以钉钉子精神做好每一项工作，永不自满、永不停顿，努力做到今天比昨天做得好、明天比今天做得更好。 A. 以人民为中心 B. 以客户为中心 C. 以发展为中心 D. 以经济为中心 标准答案：B国家电网有限公司的企业核心价值观内涵是：坚持把以客户为中心的理念贯穿于公司生产经营全过程，（ ），大力弘扬工匠精神、专业精神，不断提升专业能力和水平，集中精力、心无旁骛，以钉钉子精神做好每一项工作，永不自满、永不停顿，努力做到今天比昨天做得好、明天比今天做得更好。 A. 以市场需求为导向 B. 以新技术发展为导向 C. 以人民需要为导向 D. 以客户需求为导向 标准答案：A国家电网有限公司的企业核心价值观内涵是：坚持把以客户为中心的理念贯穿于公司生产经营全过程，以市场需求为导向，大力弘扬（ ），不断提升专业能力和水平，集中精力、心无旁骛，以钉钉子精神做好每一项工作，永不自满、永不停顿，努力做到今天比昨天做得好、明天比今天做得更好。 A. 专业精神、劳模精神 B. 专注精神、工匠精神 C. 工匠精神、专业精神 D. 时代精神、劳模精神 标准答案：C国家电网有限公司的使命是：（ ）、保障国家能源安全、服务人民美好生活。 A. 构建电力互联网 B. 构建能源互联网 C. 建设坚强智能电网 D. 建设泛在智能电网 标准答案：B国家电网有限公司的使命是：（ ）。 A. 构建能源互联网、保障社会电力供应、服务人民美好生活 B. 构建电力互联网、保障国家能源安全、服务人民美好生活 C. 构建能源互联网、保障国家能源安全、服务人民美好生活 D. 构建电力互联网、保障社会电力供应、服务人民美好生活 标准答案：C国家电网有限公司的使命是：构建能源互联网、（ ）、服务人民美好生活。 A. 保障国家电力安全 B. 保障社会电力供应 C. 保障社会能源安全 D. 保障国家能源安全 标准答案：D国家电网有限公司的使命是：构建能源互联网、保障国家能源安全、（ ）。 A. 服务人民幸福生活 B. 服务人民美好生活 C. 服务经济社会发展 D. 服务经济社会进步 标准答案：B国家电网有限公司的企业精神是：（ ） 。 A. 努力超越 臻于至善 B. 精益求精 持续改善 C. 努力超越 追求卓越 D. 敢为人先 追求卓越 标准答案：C国家电网有限公司的企业精神内涵是：始终保持强烈的（ ），向着世界一流水平持续奋进，敢为人先、勇当排头，不断超越过去、超越他人、超越自我，坚持不懈地向更高质量发展、向更高目标迈进，精益求精、臻于至善。 A. 责任感、使命感 B. 事业心、责任感 C. 事业心、责任心 D. 责任感、紧迫感 标准答案：B国家电网有限公司的企业精神内涵是：始终保持强烈的事业心、责任感，向着（ ）水平持续奋进，敢为人先、勇当排头，不断超越过去、超越他人、超越自我，坚持不懈地向更高质量发展、向更高目标迈进，精益求精、臻于至善。 A. 国际一流 B. 世界领先 C. 国际领先 D. 世界一流 标准答案：D国家电网有限公司的企业精神内涵是：始终保持强烈的事业心、责任感，向着世界一流水平持续奋进，（ ），不断超越过去、超越他人、超越自我，坚持不懈地向更高质量发展、向更高目标迈进，精益求精、臻于至善。 A. 敢为人先、勇当排头 B. 敢为人先、勇立潮头 C. 奋力争先、勇当排头 D. 奋力争先、勇立潮头 标准答案：A（ ）文化是企业经营作风、精神面貌、人际关系的动态体现，也是企业精神、企业价值观的折射。 A. 物质 B. 行为 C. 制度 D. 精神 标准答案：B企业的（ ）文化是由企业的法律形态、组织形态和管理形态构成外显文化，它是企业文化的中坚和桥梁。 A. 物质 B. 行为 C. 制度 D. 精神 标准答案：C企业文化具有凝聚功能是由于（ ）。 A. 利益驱动 B. 感情融合 C. 个人与企业理想目标一致 D. 职业保障 标准答案：C下列用语中，符合接电话礼仪的是（ ）。 A. XX 不在，你等会再打过来吧 B. 你大声点，我听不清 C. 您好！这里是 XX 部门。请问您有什么事 D. 对不起，XXX 不在，你有什么事我告诉他吧 标准答案：C下列用语中，符合打电话礼仪的是（ ）。 A. XX 在吗？让他接电话 B. 我很忙，你尽快给我答复 C. 喂，你是 XXX 部门吗？我找 XX D. 真不好意思，每次都打扰您 标准答案：D下列选项中，符合工作着装要求的是（ ）。 A. 出自名牌，雍容华贵 B. 规范得体，便于工作 C. 追逐时尚，符合潮流 D. 突出个性，色彩艳丽 标准答案：B某客户办理业务时，态度蛮横，语言粗俗，并提出了很多不合理的要求，影响了正常办公秩序。你认为应该（ ）。 A. 尽可能满足客户正当的需求 B. 交给领导处理 C. 冷处理，不理睬 D. 让保安人员将该客户请出去 标准答案：A某客户联系工作时花了很长时间交流沟通，这时工作人员可能有以下几种不同说法，你认为正确的是（ ）。 A. 可以了吗 B. 就这样吧，我们要下班了 C. 您还需要其他帮忙吗 D. 要不你明天再来吧 标准答案：C下列用语中，符合接待礼仪的是（ ）。 A. 对不起，您谈到的问题我们研究后再答复您 B. 你的手续不全，回去找齐了再来 C. 这事不归我们管，你去找 XX 部门吧 D. 我们已经下班了，你明天再来吧 标准答案：A 第二部分 公司战略强化精准投入方面，国家电网有限公司以科学规划为指导，突出安全、质量、效益、服务，全面履行政治责任、经济责任、社会责任，着力补短板、强弱项，不断提升（ ）。 A. 投入水平 B. 投入产出水平 C. 安全水平 D. 经营效益 标准答案：B泛在电力物联网广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，属于（ ）的范畴，是数字革命在能源电力领域迅速发展的必然产物。 A. 工业互联网 B. 消费互联网 C. 工业互联网和消费互联网 D. 智能电网 标准答案：A泛在电力物联网建设的阶段目标是，到（ ）年，初步建成泛在电力物联网，到（ ）年建成泛在电力物联网。 A. 2021；2023 B. 2021；2024 C. 2022；2024 D. 2022；2025 标准答案：B国家电网有限公司的战略目标是（ ）。 A. 推进“三型两网”建设，打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业 B. 推进“三型两网”建设，打造具有全球竞争力的世界一流电网公司 C. 推进“三型两网”建设，打造具有卓越竞争力的世界一流电网企业 D. 推进“三型两网”建设，打造多流合一的世界一流能源互联网 标准答案：A国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，“三型”是（ ），“两网”是（ ）。 A. 根本要求；重要物质基础 B. 重要特征；核心物质基础 C. 基本特征；重要物质基础 D. 发展目标；发展对象 标准答案：C国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，“三型”是指（ ）。 A. 枢纽型、平台型、共享型 B. 服务型、平台型、创新型 C. 服务型、网络型、品牌型 D. 枢纽型、网络型、责任型 标准答案：A国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，枢纽型企业是（ ）。 A. 产业属性 B. 网络属性 C. 社会属性 D. 公司属性 标准答案：A国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，平台型企业是（ ）。 A. 产业属性 B. 网络属性 C. 社会属性 D. 公司属性 标准答案：B国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，共享型企业是（ ）。 A. 产业属性 B. 网络属性 C. 社会属性 D. 公司属性 标准答案：C枢纽型企业，指立足公司的产业属性，落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，充分发挥电网在能源汇集传输和转换利用中的（ ），引领行业转型升级，提高能源综合利用效率，促进清洁低碳、安全高效的能源体系建设，为经济社会发展和人民美好生活提供安全、优质、可持续的能源电力供应。 A. 枢纽作用 B. 汇集作用 C. 转换作用 D. 重要作用 标准答案：A平台型企业，指立足公司的网络属性，以能源互联网为支撑，以公司品牌信誉为保障，汇聚各类资源，促进供需对接、要素重组、融通创新，打造能源配置平台、综合服务平台和新业务、新业态、新模式发展平台，使（ ）开发成为培育公司核心竞争优势的重要途径。 A. 品牌价值 B. 电网价值 C. 平台价值 D. 企业价值 标准答案：C共享型企业，指立足公司的社会属性，树立开放、合作、共赢的理念，积极有序推进投资和市场开放，吸引更多社会资本和各类市场主体参与能源互联网建设和价值创造，带动产业链上下游共同发展，打造共建共治共赢的（ ）， 使全社会共享发展成果。 A. 泛在电力物联网生态圈 B. 能源互联网生态圈 C. 坚强智能电网生态圈 D. 产业发展生态圈 标准答案：B国家电网有限公司打造枢纽型企业的任务要求有（ ）。 A. 发挥电网连接发电和用户的枢纽作用，保障电力安全可靠供应 B. 发挥电网在多能转换利用中的枢纽作用，提高能源综合利用效率，满足用户各种用能需求 C. 发挥电网在新一轮能源变革中的枢纽作用，促进清洁低碳、安全高效的能源体系建设 D. 以上均是 标准答案：D国家电网有限公司打造平台型企业的任务要求有（ ）。 A. 打造能源配置平台，建设大电网、培育大市场，促进能源电力资源大范围优化配置 B. 打造综合服务平台，实现内外部服务资源与服务需求高效对接，促进电网业务升级 C. 打造新业务新业态新模式发展平台，开辟新领域新市场，打造能源互联网产业集群 D. 以上均是 标准答案：D国家电网有限公司打造共享型企业的任务要求有（ ）。 A. 积极推进投资开放，发展混合所有制经济，推进投资主体多元化 B. 积极推进市场开放，完善电力市场体系，扩大用户选择权，形成有效竞争的市场格局 C. 积极履行政治责任、经济责任和社会责任，引领行业生态进化，实现产业上下游、中小微企业共同发展 D. 以上均是 标准答案：D从技术架构上看，泛在电力物联网包含（ ）四层结构。 A. 感知层、网络层、平台层、应用层 B. 终端层、通信层、平台层、应用层 C. 终端层、网络层、平台层、应用层 D. 感知层、通信层、平台层、应用层 标准答案：A从技术上看，泛在电力物联网广泛应用大数据、云技术、物联网、移动互联、人工智能区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，属于工业互联网范畴，是（ ）在能源、电力领域迅速发展的必然产物。 A. 数字革命 B. 需求革命 C. 供给革命 D. 能源革命 标准答案：A从作用上看，泛在电力物联网通过汇集各方面资源，为我们的规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务、新模式发展、企业生态环境的构建等各方面，提供充足有效的（ ）和（ ）支撑。 A. 技术；数据 B. 技术；信息 C. 信息；数据 D. 网络；通信 标准答案：C国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标实现的战略路径是强化（ ），发挥独特优势；实施（ ），实现高质量发展；实施（ ），健全现代企业制度；实施（ ），培育持久动能。 A. 党建引领；效益变革；质量变革；动力变革 B. 党建引领；质量变革；效率变革；动力变革 C. 战略引领；效益变革；动力变革；质量变革 D. 战略引领；质量变革；效益变革；动力变革 标准答案：B“四个革命、一个合作”能源发展新战略中，“四个革命”是指推动能源（ ），抑制不合理能源消费；推动能源（ ），建立多元供应体系；推动能源（ ），带动产业升级；推动能源（ ），打通能源发展快车道。 A. 利用革命；生产革命；科技革命；体制革命 B. 消费革命；供给革命；技术革命；体制革命 C. 消费革命；生产革命；技术革命；体制革命 D. 消费革命；供给革命；技术革命；机制革命 标准答案：B建设“三型两网”，以（ ）为传统电网赋能，不断提升电网的感知能力、互动水平、运行效率。 A. 信息技术 B. 数字技术 C. 现代技术 D. 虚拟技术 标准答案：B2018 年，我国在世界银行（ ）指标排名从 98 位提升至 14 位。 A. 获得电力 B. 环境保护 C. 金融创新 D. 电网坚强 标准答案：A2019 年到 2021 年，是党和国家事业发展至关重要的三年，也是国家电网有限公司建设世界一流能源互联网企业的战略（ ）。 A. 突破期 B. 实现期 C. 窗口期 D. 准备期 标准答案：A国家电网有限公司实施新时代发展战略的基本路径可以概括为（ ）。 A. “一个引领、三个变革” B. “三型两网” C. “三个领军”“ 三个领先”“ 三个典范” D. “四个革命、一个合作” 标准答案：A实施效率变革方面，国家电网有限公司始终坚持改革、创新“双轮驱动”，以供给侧结构性改革为主线，深入落实（ ）和（ ）部署，大力推进（ ），破除制约公司效率提升的体制机制障碍，不断完善中国特色现代国有企业制度。 A. 电力改革；国企改革；企业内部改革 B. 电力改革；国资改革；企业内部改革 C. 体制改革；机制改革；企业内部改革 D. 能源改革；国企改革；企业内部改革 标准答案：A国家电网有限公司坚持（ ）的体制架构，坚持电网统一规划、统一调度、统一管理的体制优势，推动构建全国统一电力市场体系，适应人民美好生活需要和电能占终端能源消费比重提高的趋势，着力解决电网发展不平衡不充分问题，提高安全供电和优质服务水平。 A. “管住两头、放开中间” B. “管住发电、管住用电” C. “管住中间、放开两头” D. “管住输电、放开配电” 标准答案：C打造“三型”企业，是国家电网有限公司建设世界一流能源互联网企业的（ ）。 A. 重要抓手 B. 重要目标 C. 重要路径 D. 重要载体 标准答案：A（ ）是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。 A. 民营企业 B. 国有企业 C. 外资企业 D. 合资企业 标准答案：B（ ）是国家电网有限公司建设世界一流能源互联网企业的奋斗标杆。 A. 建设运营好坚强智能电网 B. 建设运营好泛在电力物联网 C. 建设运营好“两网” D. 瞄准世界一流 标准答案：D泛在电力物联网中，（ ）主要解决数据的采集问题。 A. 感知层 B. 网络层 C. 平台层 D. 应用层 标准答案：A泛在电力物联网中，（ ）主要解决数据的传输问题。 A. 感知层 B. 网络层 C. 平台层 D. 应用层 标准答案：B泛在电力物联网中，（ ）主要解决数据的管理问题。 A. 感知层 B. 网络层 C. 平台层 D. 应用层 标准答案：C泛在电力物联网中，（ ）主要解决数据的价值创造问题。 A. 感知层 B. 网络层 C. 平台层 D. 应用层 标准答案：D国家电网有限公司以（ ）为核心业务，承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。 A. 投资建设运营电网 B. 投资电网 C. 建设电网 D. 运营电网 标准答案：A2018 年，国资委启动开展“双百行动”，国家电网有限公司（ ）家企业纳入到国资委的“双百行动”中。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 标准答案：B国家电网有限公司在 2019 公司“两会”上作出了抓住（ ）年战略突破期，到 2021年初步建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署。 A. 5 B. 3 C. 2 D. 1 标准答案：B建设泛在电力物联网，是推进建设（ ）的重要内容和关键环节。 A. “三型两网” B. “五型”企业 C. 坚强智能电网 D. 世界一流企业 标准答案：A截至 2018 年底，国家电网有限公司累计获得国家科学技术进步奖（ ）项，其中特高压交、直流技术先后荣获国家科技进步奖特等奖（ ）项。 A. 79；2 B. 86；1 C. 57；1 D. 76；1 标准答案：A2019 年，国务院国资委将国家电网有限公司列为创建（ ）的示范企业。 A. 行业一流 B. 国家一流 C. 国际一流 D. 世界一流 标准答案：D作为中国特色社会主义经济的“顶梁柱”，国有企业在推动经济（ ）发展中承担着重要责任，并在我国经济高质量发展中起到主体作用。 A. 由低速增长转向高速增长 B. 由高速增长转向高质量 C. 由高速增长转平稳增长量 D. 由低质量转向高质量 标准答案：B 86.国家电网有限公司在国企国资改革方面，深入贯彻中发 22 号及配套文件精神，以（ ）为导向，对监管、非监管业务实施差异化管控。 A. 全面改革 B. 分类改革 C. 所有权 D. 控制权 标准答案：B电力改革部署全面落地实施，各项试点深入推进，深刻改变行业生态、发展格局、利益关系。（ ）的发展格局日益清晰，全国电力市场交易体系基本形成，增量配电和售电侧改革加快推进，电力市场开放力度持续加大。 A. “放开两头、管住中间” B. “放开中间、管住两头” C. “放开前端、管住后端” D. “放开后端、管住前端” 标准答案：A国家电网有限公司建设运营好坚强智能电网的任务要求有（ ）、建设现代化配电网、建设先进的生产调度控制系统、提高电网智能化水平。 A. 建设结构完善、安全高效的坚强网架 B. 建设现代化输电网 C. 建设现代化电力交易平台 D. 提升电网现代化水平 标准答案：A国家电网有限公司始终把创新作为第一动力，通过创新破解发展难题，突破技术瓶颈、市场瓶颈、（ ），培育核心优势，为实现基业长青源源不断注入新动能。 A. 需求瓶颈 B. 能力瓶颈 C. 制度瓶颈 D. 发展瓶颈 标准答案：C国家电网有限公司经营范围覆盖全国（ ）个省（自治区、直辖市），供电服务人口超过（ ）亿人。 A. 26，11 B. 16，13 C. 25，10 D. 26，13 标准答案：A习近平总书记在《加快推动媒体融合发展构建全媒体传播格局》一文中提出“（ ）已经成为信息传播主渠道”的论断。 A. 移动互联网 B. 云计算 C. 人工智能 D. 交直流混合配电网 标准答案：A截至 2018 年，国家电网有限公司连续（ ）年获得国际三大评级机构国家主权级信用评级。 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 标准答案：B国家电网有限公司获评 2018 年度中央企业负责人经营业绩考核（ ）。 A. A+级 B. A 级 C. B 级 D. C 级 标准答案：B国家电网有限公司深刻认识国有企业“六个力量”的历史定位，积极履行公司承担的（ ）。 A. 政治责任、企业责任和社会责任 B. 政治责任、经济责任和企业责任 C. 政治责任、经济责任和社会责任 D. 经济责任、企业责任和社会责任 标准答案：C国家电网有限公司在推进世界一流能源互联网企业建设中，始终以（ ）为主线，深入落实电力改革和国企改革的部署。 A. 供给侧结构性改革 B. 供需侧结构性改革 C. 需求侧结构性改革 D. 混合所有制改革 标准答案：A坚强智能电网是以（ ）为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征和智能响应能力、系统自愈能力的新型现代化电网。 A. 特高压 B. 超高压 C. 特高压、超高压 D. 输电网 标准答案：C泛在电力物联网围绕（ ）各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的智慧服务系统。 A. 能源系统 B. 电力系统 C. 配电网 D. 输电网 标准答案：B国资委建设具有全球竞争力的世界一流示范企业的标准是指（ ） 。 A. “三个领军”“ 三个领先”“ 三个典范” B. “三个领军”“ 三个创新”“ 三个责任” C. “三个领军”“ 三个领先”“ 三个责任” D. “三个一流”“ 三个领先”“ 三个典范” 标准答案：A建设运营好（ ）是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础。 A. 坚强智能电网 B. 泛在电力物联网 C. 坚强智能电网和泛在电力物联网 D. 输配电网 标准答案：C在电力改革方面，国家电网有限公司严格落实中发（ ）号文件精神，巩固“管住中间、放开两头”的体制架构，加快建设全国统一电力市场，发挥市场在资源配置中的决定性作用。 A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 标准答案：D在电力改革方面，国家电网有限公司严格落实中发 9 号文件精神，巩固“管住中间、放开两头”的体制架构，加快建设（ ），发挥市场在资源配置中的决定性作用。 A. 全国统一电力市场 B. 省级电力市场 C. 局部电力市场 D. 国际电力市场 标准答案：A在国企国资改革方面，国家电网有限公司深入贯彻中发（ ）号及配套文件精神，以分类改革为导向，对监管、非监管业务实施差异化管控。 A. 20 B. 21 C. 22 D. 23 标准答案：C国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，“世界一流”是指（ ）。 A. 世界一流能源互联网企业 B. 世界一流输电网企业 C. 世界一流配电网企业 D. 世界一流企业 标准答案：A国家电网有限公司光伏云网主要为光伏企业和广大用户提供（ ）一站式全流程服务，现已成为全国最大的分布式光伏服务平台。 A. 供电+服务+金融 B. 科技+服务+金融 C. 供电+服务+金融 D. 科技+运维+供电 标准答案：B枢纽型企业，指立足公司的产业属性，面向（ ）的能源清洁转型大趋势，充分发挥电网在能源汇集传输和转换利用中的枢纽作用。 A. 以电为中心 B. 以煤为中性 C. 以氢为中心 D. 以光伏为中心 标准答案：A国家电网有限公司是关系（ ）的特大型国有重点骨干企业。 A. 国家能源战略、国家经济实力 B. 国家经济实力、国家能源安全 C. 国民经济命脉、国家能源安全 D. 国民经济命脉、国家能源安全 标准答案：D国家电网有限公司承担的社会责任主要包括有（ ）。 A. 促进节能减排、建设生态文明、支持公益事业 B. 促进节能减排、建设生态文明、落实国家战略 C. 建设生态文明、支持公益事业、落实国家战略 D. 促进节能减排、建设生态文明、突破关键技术 标准答案：A国家电网有限公司承担的政治责任主要包括有（ ）。 A. 贯彻中央决策、服务国家大局、落实国家战略 B. 贯彻中央决策、服务国家大局、支持公益事业 C. 服务国家大局、落实国家战略、促进经济发展 D. 贯彻中央决策、落实国家战略、支持公益事业 标准答案：A国家电网有限公司打造的企业中台主要包括（ ）。 A. 数据中台和业务中台 B. 战略中台和业务中台 C. 数据中台和战略中台 D. 管理中台和数据中台 标准答案：A到 2021 年，国家电网有限公司要初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，（ ）具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展。 A. 公司级智慧能源综合服务平台 B. 省级智慧能源综合服务平台 C. 公司级供电指挥服务平台 D. 省级供电指挥服务平台 标准答案：A到 2024 年，国家电网有限公司要建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通、统一物联管理，（ ）具备强大功能，全面形成共建共治共赢的能源互联网生态圈，电网安全经济运行水平、公司经营绩效和服务质量达到国际领先，能源互联网产业集群发展达到国际领先。 A. 公司级智慧能源综合服务平台 B. 省级智慧能源综合服务平台 C. 公司级供电指挥服务平台 D. 省级供电指挥服务平台 标准答案：A泛在电力物联网建设中，（ ）的任务要求是建成“一站式服务”的智慧能源综合服务平台，形成“一体化联动”的能源互联网生态圈。 A. 对外业务 B. 对内业务 C. 基础支撑业务 D. 新兴业务 标准答案：A强化精细作业方面，国家电网有限公司弘扬（ ），把严谨细致的理念贯穿生产、建设、运营、营销等各个环节，严格执行制度规程，全方位提升工作质量和安全生产、优质服务水平。 A. 工匠精神 B. 爱国主义 C. 敬业精神 D. 奋斗精神 标准答案：A国家电网有限公司始终把（ ）作为第一动力，通过创新破解发展难题，突破技术瓶颈、市场瓶颈、制度瓶颈，培育核心优势，为实现基业长青源源不断注入新动能。 A. 创新 B. 敬业 C. 服务 D. 奉献 标准答案：A国家电网有限公司始终坚持高质量发展这个根本要求，强化精准投入、精益管理、精细作业，推动公司发展方式从规模扩张型向（ ）转变。 A. 集约型 B. 质量效益型 C. 创新驱动型 D. 资产核心型 标准答案：B 第三部分 能源互联网承载电力流的（ ）与承载数据流的（ ），相辅相成、融合发展，形成强大的价值创造平台，共同构成能源互联网。 A. 坚强智能电网；泛在电力物联网 B. 坚强智能电网；高速以太网 C. 坚强智能电网；移动电话网 D. 泛在电力物联网；高速以太网 标准答案：A能源互联网是以（ ）为中心，以坚强智能电网为基础平台，以泛在电力物联网为支撑，深度融合先进能源技术、现代信息通信技术和控制技术，实现多能互补、智能互动、泛在互联的智慧能源网络。 A. 煤 B. 天然气 C. 电 D. 新能源 标准答案：C调度控制系统建设在统一的支撑平台之上，主要由部署于（ ）的监控系统和部署于（ ）的模型数据中心及分析决策中心组成。 A. 调度端；云端 B. 调度端；主站端 C. 设备端；云端 D. 主站端；云端 标准答案：A采用“大云物智移”等先进成熟技术和“（ ）”的全新架构重构大电网调度控制技术支撑新体系，建设具有“共享、智能、开放、安全”特征的调度控制系统，实现“全业务信息感知、全系统协同控制、全过程在线决策、全时空优化平衡、全方位负荷调度”的愿景，全面支撑大电网安全运行、清洁能源消纳和电力市场化运作。 A. 物理统一、逻辑分布 B. 物理分布、逻辑统一 C. 物理分布、逻辑分布 D. 物理统一、逻辑统一 标准答案：B截至 2018 年，国家电网有限公司物联网应用已具有一定基础，接入智能电表等各类终端（ ）台（套），采集数据日增量超过（ ）。 A. 4.3 亿；30TB B. 4.4 亿；40TB C. 5.3 亿；50TB D. 5.4 亿；60TB 标准答案：D在能源互联网中，（ ）是以大数据为基础、以数据运算技术为手段、以云平台为基础设施而形成的智能系统。 A. 人工智能 B. 云计算 C. 物联网 D. 区块链 标准答案：B下面不属于物理储能的是（ ）。 A. 抽水蓄能 B. 压缩空气储能 C. 超导储能 D. 飞轮储能 标准答案：C按照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书及安全标签，生产控制大区中的重要业务系统应当采用（ ）机制。 A. 认证加密 B. 纵向加密 C. 横向加密 D. 纵向认证 标准答案：A（ ）是西藏最大的河流，也是世界上海拔最高的河流，预计2030年前后将进入集中开发阶段。 A. 雅鲁藏布江 B. 雅砻江 C. 澜沧江 D. 岷江 标准答案：A（ ）具有运行方式灵活和反应快速等特点，在电力系统中可以发挥削峰填谷、调峰、调相、紧急事故备用和黑启动等多种功能。 A. 抽水蓄能电站 B. 风电 C. 水电 D. 火电 标准答案：A山西是我国传统煤炭产区，包括（ ）三个国家规划建设的大型煤炭基地，已探明保有储量超过2600亿吨。 A. 晋北、晋南、晋中 B. 晋北、晋东、晋中 C. 晋东、晋南、晋中 D. 晋北、晋南、晋东 标准答案：B（ ）位于内蒙古中部，煤炭资源储量丰富，已探明保有储量接近500亿吨，煤质以褐煤为主，产区煤田适应大规模露天开采，开发成本较低。 A. 呼盟 B. 锡盟 C. 宁东 D. 宝清 标准答案：B我国电价体系按环节划分，一般不包括（ ）。 A. 上网电价 B. 输配电价 C. 销售电价 D. 峰谷电价 标准答案：D建设关键信息基础设施应当确保其具有支持业务稳定、持续运行的性能，并保证安全技术措施（ ）。 A. 同步规划、同步建设、同步审计 B. 同步规划、同步建设、同步使用 C. 同步审计、同步建设、同步使用 D. 同步审计、同步设计、同步使用 标准答案：B网络运营者应当按照（ ）的要求，履行安全保护义务。 A. 电力监控系统安全防护规定 B. 网络安全等级保护制度 C. 电力二次系统安全防护规定 D. 调度数据网管理规定 标准答案：B《中华人民共和国网络安全法》中要求，关键信息基础设施的运营者对（ ）进行容灾备份。 A. 关键设备和信息系统 B. 关键设备和数据库 C. 重要系统和数据库 D. 重要系统和信息系统 标准答案：C生产控制大区的业务系统在与其终端的纵向联接中使用无线通信网、电力企业其它数据网（非电力调度数据网）或者外部公用数据网的虚拟专用网络方式（VPN）等进行通信的，应当设立（ ）。 A. 安全接入区 B. VPN 接入区 C. 专用接入区 D. 隔离接入区 标准答案：A电力调度数据网应当在（ ）上使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公用数据网的安全隔离。 A. 专用通道 B. 公用通道 C. 独用通道 D. 合用通道 标准答案：A（ ）是通过射频识别、传感器、全球定位系统等信息传感设备，按约定的协议，把物品与网络连接起来，进行信息交换和通信。 A. 互联网技术 B. 云计算 C. 大数据 D. 物联网技术 标准答案：D电网包括（ ）环节，用于联系发电厂和电力用户。 A. 输电、配电和用电 B. 发电、输电、配电和用电 C. 发电和输电 D. 输电和用电 标准答案：A电能是由（ ）转化而得的（ ）。 A. 二次能源；一次能源 B. 化学能；热能 C. 一次能源；二次能源 D. 一次能源；一次能源 标准答案：C中国的电力需求重心将长期位于（ ）地区。 A. 东中部 B. 北部 C. 东南部 D. 西部 标准答案：A从中长期看来，中国能源消费将以（ ）为主。 A. 化学能 B. 风能 C. 热能 D. 煤炭 标准答案：D为应对未来电动汽车的规模化发展，要推进电动汽车充电设施的（ ）。 A. 网络化、智能化和标准化 B. 网络化和智能化 C. 智能化、标准化和高效化 D. 网络化、智能化和高效化 标准答案：A下列选项中，（ ）具有比较明显的反调峰特性。 A. 火电机组 B. 风电机组 C. 水电机组 D. 核电机组 标准答案：B下列形式的海洋能发电技术中，（ ）得到了实际应用。 A. 海流能 B. 海水温差能 C. 潮汐能 D. 海水盐差能 标准答案：C电动汽车的大规模应用，一方面会在充电时增加电网负荷；另一方面在放电时则会充当小型（ ）的角色。 A. 负荷 B. 集中式电源 C. 分布式电源 D. 不可预测电源 标准答案：C分布式电源相对大电网来说是一个（ ），因此目前的国际规范和标准对分布式电源大多采取限制、隔离的方式来处理，以期减少其对大电网的冲击。 A. 不可控电源 B. 可控电源 C. 独立电源 D. 集成电源 标准答案：A（ ）系统可以实现抄表及电费结算的智能化，提高电网营销科技水平。 A. 数据管理 B. 用电信息采集 C. 用户侧管理 D. 配网自动化 标准答案：B下列选项中，（ ）不是电能的主要存储方式。 A. 机械储能 B. 光学储能 C. 电化学储能 D. 相变储能 标准答案：B通过张北（ ）示范工程的建设，掌握系统联合运行特点、储能系统配置优化方法，推进了大型储能电站在线监控平台的建设，提高了储能系统与间歇式电源的协调运行。 A. 风电储输 B. 风光储输 C. 风电储运 D. 风光储运 标准答案：B作为疆电外送的重要电力输送通道，（ ）线路的状态监测状态系统，由多个输电铁塔前端监测装置和输电线路后台监测中心组成，使用无线移动通信网络进行数据和图像传输，查看图像、接收报警信息。 A. 向家坝-上海 B. 锦屏-苏南 C. 哈密南-郑州 D. 溪洛渡-浙西 标准答案：C调度自动化实现了 220 千伏以上电网实时信息共享、三级协调运行控制和纵深安全防护，实现了调度业务的（ ），提升了驾驭大电网能力。 A. 横向集成、纵向贯通 B. 横向贯通、纵向集成 C. 横向集成、横向贯通 D. 纵向集成、纵向贯通 标准答案：A（ ）工程是世界第一条商业运行的同塔双回路特高压输电工程。 A. 哈密南-郑州±800 千伏特高压直流 B. 晋东南-南阳-荆门 1000 千伏特高压交流 C. 浙北-福州 1000 千伏特高压交流 D. 淮南-浙北-上海 1000 千伏特高压交流 标准答案：D（ ）是按系统运行状况，将一天 24 小时划分为若干个时段，每个时段按系统运行的平均边际成本收取电费。 A. 尖峰电价 B. 阶梯电价 C. 实时电价 D. 分时电价 标准答案：D从中国的情况来看，约（ ）的煤炭资源和（ ）以上的清洁能源都集中在西部和北部地区，而作为用电负荷中心的东中部地区能源资源稀缺。 A. 60%；70% B. 70%；80% C. 80%；70% D. 70%；60% 标准答案：C当清洁能源发电技术自身成本（ ）传统化石能源发电成本时，就意味着清洁能源可以实现平价上网，具有了市场竞争力。 A. 远大于 B. 相当于 C. 远小于 D. 不确定 标准答案：B对于交通工具来说，燃油转换为动力效率约为 20%，电能转换为动力效率约为 80%，石油转换为电能效率为 50%，可以看出电动汽车的能源利用效率约为燃油汽车的（ ）倍。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 标准答案：A中国政府为了强化能源节约，遏制不合理的能源需求，加大了对以（ ）为主能源消费结构的调整力度。 A. 清洁能源 B. 石油 C. 天然气 D. 煤 标准答案：D我国水能资源开发尚有一定潜力，水电开发最主要的困难是（ ）。 A. 技术不成熟 B. 电价不合理 C. 移民和环境问题 D. 碳排放问题 标准答案：C我国能源资源与能源需求的分布特征是（ ）。 A. 逆向分布 B. 均匀分布 C. 平衡分布 D. 同向分布 标准答案：A《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》提出，到 2050 年实现能源消费总量基本稳定，非化石能源占比超过（ ），建成能源文明消费型社会。 A. 30% B. 40% C. 50% D. 60% 标准答案：C全面建设新农村新能源新生活，切实提升农村电力普遍服务水平，推进农业生产电气化，实施（ ）扶贫工程，助推脱贫致富。 A. 光伏（热） B. 分散式风电 C. 小水电 D. 小火电 标准答案：A推动煤炭清洁高效开发利用，实现煤炭集中使用是主要途径之一，积极推动优质能源替代（ ），大力推广“煤改气”“煤改电”等工程。 A. 民用散烧煤 B. 小火电 C. 小水电 D. 热电联产 标准答案：A全面建设“互联网+”智慧能源，促进能源与（ ）深度融合，推动能源生产管理和营销模式变革，重塑产业链、供应链和价值链，增强发展新动力。 A. 现代信息技术 B. 现代物流技术 C. 现代发电技术 D. 现代数据技术 标准答案：A水电开发与生态环境保护并不矛盾，必须坚持（ ）的原则，强化和落实环境保护措施。 A. 在开发中保护，在保护中开发 B. 先开发，后治理 C. 先开发，后保护 D. 以开发为主，以保护为辅 标准答案：A研究表明，终端消费相同热值的能源，电能创造的经济价值约是石油的（ ）、煤炭的（ ）。 A. 3 倍；17 倍 B. 4 倍；15 倍 C. 4 倍；17 倍 D. 5 倍；20 倍 标准答案：A燃烧 1 吨标准煤热值的原煤，其排放的二氧化碳分别是燃烧等热值石油、天然气的（ ）倍、（ ）倍。 A. 1.3；1.7 B. 0.6；0.7 C. 3.0；3.6 D. 1.6；2.2 标准答案：A（ ）是亚洲理论装机容量最大的水电基地。 A. 长江 B. 黄河 C. 恒河 D. 印度河 标准答案：A目前，通常所说的混合动力汽车的混合动力是指（ ）。 A. 氢能和电能 B. 氢能和燃油 C. 电能和燃油 D. 液化天然气和电能 标准答案：C根据联合国政府间气候变化专门委员会第四次评估报告，全球温度上升 1.5-2.5 摄氏度，（ ）的物种可能面临灭绝。 A. 5%-10% B. 10%-20% C. 20%-30% D. 30%-40% 标准答案：C随着资源枯竭、环境污染、气候变暖等问题逐渐凸显，（ ）是能源转型的必然规律。 A. 清洁替代 B. 电能替代 C. 以电代煤 D. 以电代油 标准答案：A（ ）是地球上最丰富的能源资源，将成为未来潜力最大、增长最快的能源之一。 A. 太阳能 B. 风能 C. 核能 D. 生物质能 标准答案：A可再生能源发电与传统能源发电相比，具有很大的（ ）。 A. 波动性和确定性 B. 波动性和不确定性 C. 稳定性和不确定性 D. 稳定性和确定性 标准答案：B欧洲各国主要通过提供（ ）的方式鼓励风电发展。 A. 生产税抵免 B. 度电补贴 C. 可再生能源配额 D. 优先上网、标杆电价 标准答案：B随着（ ）和（ ）的发展与融合，未来可以实现分布式电源即插即用、与用电需求侧灵活互动、与大电网协调运行，成为各国泛在智能电网的重要组成部分。 A. 微电网；大电网 B. 微电网；分布式发电 C. 大电网；分布式电网 D. 大电网；直流电网 标准答案：B在人类历史上前两次工业革命中，蒸汽机、内燃机、（ ）等技术创新发挥了引领作用。 A. 电动机 B. 发电机 C. 汽轮机 D. 风机 标准答案：A下列能源形式不属于新能源的是（ ）。 A. 水能 B. 风能 C. 海洋能 D. 地热能 标准答案：A在清洁能源利用方面，重点是要建立（ ）随市场供需形势波动的电力市场，从根本上解决清洁能源发电与用电不匹配的问题。 A. 输送效率 B. 电价 C. 电能质量 D. 损耗 标准答案：B目前世界上风电装机容量最大的国家是（ ）。 A. 中国 B. 德国 C. 美国 D. 丹麦 标准答案：A（ ）逐渐成为世界能源消费总量最大、增速最快的地区。 A. 亚太地区 B. 北美地区 C. 欧洲及欧亚大陆地区 D. 中南美地区 标准答案：A世界范围内清洁能源分布很不均衡，亚洲水能资源丰富，占世界水能资源的比例为（ ）%。 A. 43 B. 44 C. 45 D. 46 标准答案：D全球清洁能源资源每年的理论可开发量超过 150000 万亿千瓦·时，折合（ ）万亿吨标准煤。 A. 35 B. 45 C. 55 D. 65 标准答案：B（ ）贸易主要从俄罗斯流向欧洲，从加拿大流向美国。 A. 液化天然气 B. 管道天然气 C. 管道石油 D. 煤炭运输 标准答案：B化石能源燃烧产生大量的（ ）导致酸雨污染环境。 A. 二氧化硫 B. 二氧化碳 C. 二氧化氮 D. 一氧化氮 标准答案：A北极地区（ ）资源丰富且分布广，技术可发量约 1000 亿千瓦。 A. 水能 B. 太阳能 C. 风能 D. 海洋能 标准答案：C随着产业转移和人口比重变化，（ ）在世界一次能源需求中所占的比重趋于下降，（ ）占比趋于上升。 A. 发达国家；欠发达国家 B. 欠发达国家；发展中国家 C. 发达国家；发展中国家 D. 发展中国家；发达国家 标准答案：C世界上太阳能资源量是水能的（ ）倍。 A. 100 B. 1000 C. 10000 D. 100000 标准答案：C煤炭国际贸易以（ ）为主。 A. 铁路运输 B. 海洋运输 C. 公路运输 D. 航空运输 标准答案：B目前，世界水电装机容量最大的地区是（ ）。 A. 亚洲 B. 欧洲 C. 南美洲 D. 北美洲 标准答案：A通常，百万千瓦核电站每年消耗铀资源约为（ ）。 A. 15 吨 B. 25 吨 C. 35 吨 D. 45 吨 标准答案：B电网输电损耗与线路（ ）成（ ）比。 A. 电流；正 B. 电流平方；正 C. 电流；反 D. 电流平方；反 标准答案：B在输送同样功率的情况下，（ ）是实现电力远距离、大容量、低损耗输送的有效途径。 A. 提高电网电压，减小线路电流 B. 提高电力系统频率 C. 提高电力系统功率因数 D. 减小电力系统阻抗 标准答案：A对于发达国家，主要通过（ ）、政策和精细化的监控管理等推动电能替代。 A. 标准 B. 技术 C. 环节 D. 环境 标准答案：A随着（ ）概念的提出，欧盟和日本已将微电网融入该框架体系中。 A. 清洁电网 B. 智能电网 C. 未来电网 D. 超级电网 标准答案：B第（ ）次能源革命的兴起，从传统化石能源的开发利用向清洁能源大规模开发利用转变。 A. 一 B. 二 C. 三 D. 四 标准答案：C过去一百多年来，围绕着（ ）这一核心能源资源，国际社会形成了多种形式的国际能源合作组织。 A. 煤炭 B. 石油 C. 天然气 D. 电力 标准答案：B将北极地区（ ）与俄罗斯西伯利亚及远东地区的天然气、水能、煤炭、可燃冰等能源资源进行联合开发与打捆，通过特高压电网进行跨国优化配置，可供应中国、日本、韩国、北美地区，满足低碳可持续发展能源需求。 A. 风能 B. 太阳能 C. 光能 D. 热能 标准答案：A（ ）横跨 8 个时区，是世界上覆盖面积最大的同步电网。 A. 北美互联电网 B. 欧洲互联电网 C. 俄罗斯-波罗的海互联电网 D. 南部非洲互联电网 标准答案：C欧洲超级电网将覆盖整个欧洲，将海上风电、北部的抽水蓄能电站、南部的太阳能电站与欧洲的负荷中心连接起来，未来实现洲际能源传输——连接非洲沙漠的（ ）电站。A. 风能 B. 太阳能 C. 水力发电 D. 热能 标准答案：B（ ）是指互联网时代下，基于互联网、云计算和大数据等一系列数字技术驱动的平台型新兴经济业态。 A. 平台经济 B. 共享经济 C. 数字经济 D. 混合经济 标准答案：A（ ）是指利用互联网等现代信息技术，以使用权分享为主要特征，整合海量、分散化资源，满足多样化需求的经济活动总和。 A. 平台经济 B. 共享经济 C. 数字经济 D. 混合经济 标准答案：B2019年政府工作报告强调，要大力发展可再生能源，加快解决（ ）的消纳问题。 A. 风、水、核 B. 风、水、光 C. 风、生物、光 D. 风、核、光 标准答案：B（ ）是工业互联网健康发展的保障，包括设备安全、网络安全、控制安全、数据安全、应用安全和综合安全管理。 A. 网络 B. 平台 C. 安全 D. 稳定 标准答案：C（ ）是工业系统互联和数据传输交换的支撑基础，包括网络互联体系、标识解析体系和应用支撑体系。 A. 网络 B. 平台 C. 安全 D. 稳定 标准答案：A（ ）是面向制造业数字化、网络化、智能化需求的工业全要素链接枢纽和基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系。 A. 网络 B. 平台 C. 安全 D. 稳定 标准答案：B（ ）是基于移动通信和互联网技术，在手机、掌上电脑、采集装置等移动终端上实现自动采集、业务操作和服务交互等功能，提高生产自动化和优质服务水平的一种创新商业模式。 A. 互联网 B. 移动互联网 C. 物联网 D. 国网云 标准答案：B（ ）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 A. 智能机器人 B. 人工智能 C. 智慧智能 D. 专家系统 标准答案：B电网将不仅作为能源传输、转换的枢纽，更是承载各种服务，连接各方利益，实现（ ），支撑各种交易的平台。 A. 信息交互、分享 B. 信息交互、共建 C. 信息流通、共享 D. 信息交互、共享 标准答案：D泛在电力物联网是应用于电网的（ ）物联网。 A. 工业级 B. 企业级 C. 行业级 D. 商业级 标准答案：A基于低成本、高性能的储能技术，采用集中式或分布式接入，能够构建高比例、泛在化、可共享、可广域协同的储能形态，为电力系统提供（ ）到数天的宽时间尺度上的灵活双向调节能。 A. 小时 B. 分钟 C. 秒 D. 毫秒 标准答案：D基于全面的状态感知，利用人工智能技术进行深度学习，开展（ ），结合实时控制与自主行为技术，实现电力供需平衡。 A. 新能源发电和负荷的精准预测 B. 新能源发电预测 C. 负荷精准预测 D. 新能源发电精准预测和储能分析 标准答案：A加快（ ），已成为世界各国应对能源和生态环境问题的共同选择。 A. 发展清洁能源 B. 推动能源绿色转型 C. 发展清洁能源、推动能源绿色转型 D. 发展太阳能、风能 标准答案：C加快建设和发展（ ），推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级，具有重要意义。 A. 工业互联网 B. 英特网 C. 泛在电力物联网 D. 智能电网 标准答案：A能源互联网含（ ）多种要素，互连互通、平等共享、供需平衡、优化互动。 A. 源、网、荷 B. 源、网、荷、储 C. 源、网、荷、储、消 D. 源、网、储 标准答案：B区块链本质上是一个去中心化的（ ）。 A. 信息库 B. 资源库 C. 数据库 D. 存储库 标准答案：C通过构建泛在电力物联网，增强电网的（ ）能力。 A. 感知、通信、计算、运行 B. 感知、通信、计算、分析 C. 感知、通信、交互、分析 D. 感知、通信、计算、交互 标准答案：B以大电网为核心，以（ ）为纽带，以大数据和人工智能技术为支撑，打造能源互联网的全景安全防御与智能调控体系。 A. 能源流和信息流 B. 能量流和信息流 C. 能源流和信息流 D. 能量流和数据流 标准答案：B在移动互联网、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、对用户、对产品、对企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式被称作（ ）思维。 A. 互联网 B. 大数据 C. 平台 D. 用户中心 标准答案：A提高开放（ ）能力指更好发挥带动作用，为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇，实现价值共创。 A. 数据互通 B. 泛在连接 C. 共享 D. 融合创新 标准答案：C 第四部分 品牌建设下面防撞条的标识运用正确的是（ ）。 A. B. C. D. 标准答案：C在全国宣传思想工作会议上习近平总书记强调，要加强传播手段和话语方式（ ），让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 A. 丰富 B. 创新 C. 转变 D. 亲民 标准答案：B习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上指出，要推动新闻舆论工作（ ），主动借助新媒体传播优势。 A. 健康发展 B. 协调发展 C. 快速发展 D. 融合发展 标准答案：D在迎峰度夏的高温时段，国网某省电力公司邀请主流媒体记者到带电作业现场，穿戴全套工作服，体验现场作业人员的工作。这种采访形式属于（ ）。 A. 视觉采访 B. 书面采访 C. 隐性采访 D. 体验式采访 标准答案：D2018 年，国家电网有限公司从提升服务理念、完善组织体系、优化业务流程、强化平台沟通上下功夫，打造（ ）的“强前端、大后台”的服务新体系，为客户提供更加便捷、高效的用电服务。 A. 以电网安全为重点 B. 以客户为中心 C. 互联网+营销模式 D. 以效率效益为中心 标准答案：B国家电网有限公司总部、省（自治区、直辖市）电力公司、地市（区、州）和县（市、区）供电公司原则上分别设（ ）名、（ ）名、（ ）名、（ ）名新闻发言人。 A. 2 至 3；1 至 2；1 至 2；1 B. 3；1 至 2；1 至 2；1 C. 1 至 2；1 至 2；1；1 D. 1 至 2；1；1；1 标准答案：B在世界品牌实验室的品牌价值排行榜中，国家电网品牌价值荣获 2019 年中国 500 最具价值品牌第（ ）名。 A. 2 B. 56 C. 1 D. 86 标准答案：C中央要求领导干部面对媒体时，要做到科学地开展舆论引导工作，最重要的是及时抢占舆论先机，关键在于（ ）。 A. 封堵新闻消息 B. 第一时间发声 C. 形成合声效应 D. 避免新闻群体事件 标准答案：B习近平总书记在中央政治局第三十六次集体学习中指出，要维护网络空间安全以及网络数据的完整性、安全性、（ ），提高维护网络空间安全能力。 A. 差异性 B. 可靠性 C. 针对性 D. 可操作性 标准答案：B据中国互联网络信息中心发布的《第43次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年 12 月，我国网民数量已达到（ ）。 A. 7.92 亿 B. 8.17 亿 C. 8.29 亿 D. 6.12 亿 标准答案：C（ ）是公信力受损的典型表现。 A. 你说什么我都不信 B. 出尔反尔 C. 不回应 D. 不公开 标准答案：A移动互联网条件下，新媒介对（ ）的影响更多元、更巨大。 A. 舆论生态 B. 人民生活 C. 政府管理 D. 经济发展 标准答案：A2017 年策划的“卓越工程·电网先锋”活动，藏中联网工程、新疆 750 千伏伊库线央视直播网络点击超过 2000 万，成为我国能源领域融媒体大型直播典范，形成了（ ）等公众记忆，中宣部表扬报道彰显了敢于担当、勇于奉献的央企“国家队”形象。 A. “特高压” B. “中国创造” C. “云端上的电力天路” D. “中国引领” 标准答案：C截至 2019 年 7 月，国家电网品牌价值 4575.36 亿元，连续（ ）年获中国 500 最具价值品牌第一名，再立全球公用事业品牌榜首。 A. 二 B. 三 C. 四 D. 五 标准答案：C2016 年 6 月份，国务院办公厅印发了《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，首次提出设立（ ）。 A. 国家质量月 B. 品牌传播年 C. 中国品牌周 D. 中国品牌日 标准答案：D各单位参股企业、集体企业（ ）应用“国家电网”标识。 A. 不得 B. 原则上不得 C. 可以 D. 视实际情况 标准答案：A（ ）成为很多干部群众特别是年轻人的第一信息源。 A. 广播电视 B. 报刊 C. 新闻客户端和各类社交媒体 D. 会议和集会 标准答案：C2016 年 7 月，国资委印发《国资委关于授予 2013-2015 年任期优秀企业荣誉称号的决定》，授予国家电网公司“（ ）”称号。 A. 新闻宣传优秀企业 B. 品牌建设优秀企业 C. 品牌传播优秀企业 D. 社会责任优秀企业 标准答案：B习总书记在中央政治局第十二次集体学习时指出，我们要加快推动媒体融合发展，使（ ）具有强大传播力、引导力、影响力、公信力，形成网上网下同心圆，使全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，让正能量更强劲、主旋律更高昂。 A. 自媒体 B. 广播电视 C. 主流媒体 D. 手机媒体 标准答案：C随着新兴媒体的影响越来越大，关于传统媒体和新兴媒体的关系，下列正确的说法是（ ）。 A. 传统媒体和新兴媒体是取代关系 B. 新兴媒体会主导舆论 C. 传统媒体将失去优势 D. 传统媒体和新兴媒体是迭代关系，能够此长彼长，实现优势互补 标准答案：D截至到 2018 年底，国家电网有限公司累计主导编制国际标准（ ）个。 A. 25 B. 28 C. 61 D. 721 标准答案：C截至 2018 年底，国家电网有限公司累计获得国家科学技术奖（ ）项，其中特等奖 2 项，一等奖 8 项。 A. 69 B. 79 C. 28 D. 55 标准答案：B2018 年 12 月 9 日，经国务院批准设立的我国工业领域最高奖项——第五届中国工业大奖在北京人民大会堂隆重揭晓，向家坝—上海±800 千伏特高压直流输电示范工程荣获本届中国工业大奖，也是国家电网有限公司连续第（ ）次摘取大奖，创下全国唯一（ ）次获此殊荣的佳绩。 A. 三；四 B. 四；五 C. 四；四 D. 三；三 标准答案：C2018 年 12 月 28 日，在庆祝改革开放 40 周年大会上，天津滨海供电公司运维检修部配电抢修一班班长、滨海黎明共产党员服务队队长张黎明被党中央、国务院授予（ ）称号。 A. 大国工匠 B. 时代楷模 C. 改革先锋 D. 优秀共产党员 标准答案：C2018 年 9 月，国网慈溪市供电公司客服中心社区客户经理、国家电网浙江电力（慈溪客服）红船党员服务队队长钱海军获得民政部第十届“中华慈善奖”（ ）。 A. 道德模范 B. 爱心大使 C. 慈善大使 D. 慈善楷模 标准答案：D国家电网有限公司加强品牌建设，要以（ ）为标杆，让国网品牌更加靓丽。 A. 科技创新 B. 优质服务 C. 责任表率 D. 安全生产 标准答案：C国家电网于（ ）年发布了中国央企首份社会责任报告，至 2019 年，已经连续（ ）年率先发布社会责任报告。 A. 2006；14 B. 2007；13 C. 2008；12 D. 2009；11 标准答案：A国家电网于（ ）年发布了《国家电网公司履行社会责任指南》。 A. 2016 B. 2007 C. 2008 D. 2009 标准答案：B“发布服务地方发展白皮书”属于哪种社会责任管理行为（ ）。 A. 利益相关方管理 B. 责任边界管理 C. 社会责任议题管理 D. 责任沟通管理 标准答案：D国家电网有限公司就宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想要求，面向基层一线（ ）。要善于把政治语言转化为生活语言、大众语言，把深道理讲浅、把厚本子讲薄，做到党言党语对干部、网言网语对群众、国际语言对海外，让干部员工听得懂、能领会、可落实，推进学习宣传贯彻进基层、进班组、全覆盖，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，推动学习宣传贯彻由“入眼入耳”向“入脑入心”转化。 A. 干部骨干 B. 员工群众 C. 绝大多数 D. 广大客户 标准答案：C下面（ ）是“国家电网公司标识+国家电网中英文”的横式组合。 A. B. C. D. 标准答案：A2018 年，国家电网有限公司客户诉求一次解决率、电话服务满意率、回访满意率持续提升，服务承诺兑现率始终保持在 99.99%以上。在 2018 年中消协对 47 个企业服务热线客户感知总体评价中，95598 热线排名全国第（ ） 。 A. 二 B. 五 C. 一 D. 三 标准答案：C国家电网的品牌传播口号是（ ） A. 爱如电 B. 你用电 我用心 C. 以客户为中心 D. 以电相连 用心沟通 标准答案：B国家电网客服热线是（ ）。 A. 95533 B. 95598 C. 95588 D. 95599 标准答案：B95598 智能互动网站（www.95598.cn）是国家电网有限公司统一（ ）网站，提供电力信息浏览、网上业务受理、网上缴费、信息自助查询等网络服务功能，为电力客户提供信息咨询、沟通交流和互动服务平台，宣传电动汽车、绿色能源、智能用电等新型业务。A. 综合门户 B. 对外服务 C. 信息发布 D. 外部 标准答案：B2018 年 12 月 25 日，在第六届中国企业新媒体年会上，国家电网有限公司新媒体一级账号（ ）荣获“2018 年度中央企业最具影响力新媒体账号”“2018 年中国企业最具影响力新媒体账号”。公司系统有七个新媒体账号进入“2108 年度央企最具影响力新媒体二级账号”，（ ）入选二级账号排行榜第一名。 A. 国网故事会；国网江苏电力 B. 电网头条；浙电 e 家 C. 电网头条；国网江苏电力 D. 国网故事会；国网天津电力 标准答案：C对宣传工作者的工作定位，我们可以形象地表述为（ ）。 A. “创作师” B. “整形师” C. “魔术师” D. “化妆师” 标准答案：D习近平总书记在 2018 年全国宣传思想工作会议上指出，聚民心，就是要牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，做大做强（ ），把全党全国人民士气鼓舞起来、精神振奋起来，朝着党中央确定的宏伟目标团结一心向前进。 A. 新兴媒体 B. 主流思想舆论 C. 传统媒体 D. 大众文化 标准答案：B习近平总书记在 2018 年全国宣传思想工作会议上指出，互联网已经成为舆论斗争的（ ）。在互联网这个战场上，我们能否顶得住、打得赢，直接关系我国意识形态安全和政权安全。 A. 主战场 B. 主界面 C. 阵地 D. 广阔领域 标准答案：A2016 年 5 月 26 日，总投资 9282 万元的国家电网公司首座扶贫光伏电站—“国网阳光扶贫行动”（ ）10 兆瓦扶贫光伏电站正式并网发电。 A. 神农架林区 B. 秭归县 C. 玛多县 D. 巴东县 标准答案：C国家电网有限公司坚持（ ），为经济社会发展提供安全可靠优质的电力保障。 A. 人民电业为人民 B. 经济效益第一 C. 创新发展 D. 电力先行 标准答案：A国家电网有限公司标识应用工作深入推进，成效显著，对内增强了公司凝聚力和员工自豪感，对外提升了“国家电网”品牌的知名度和（ ）。 A. 荣誉感 B. 美誉度 C. 归属感 D. 认同感 标准答案：B2018 年 5 月 28 日，天津滨海供电公司运维检修部配电抢修一班班长、滨海黎明共产党员服务队队长张黎明被中宣部授予（ ）。 A. 大国工匠 B. 时代楷模 C. 改革先锋 D. 优秀共产党员 标准答案：B（ ），国家电网有限公司发布了中央企业首个海外社会责任指南——《国家电网有限公司海外社会责任指南》，对海外运营机构及项目提出履行社会责任行为规范准则，是公司社会责任管理的又一纲领性文件，标志着中国企业致力于成为优秀的全球企业公民，以社会责任管理的思维推进海外履责，迈入“全球履责”时代。 A. 2006 年 3 月 10 日 B. 2006 年 12 月 28 日 C. 2018 年 12 月 12 日 D. 2018 年 12 月 25 日 标准答案：C2014 年 10 月 24 日，国家电网下辖 27 个省（市）公司 95598 全业务实现统一集中运营。至此，全国首个集约化、专业化的公用事业服务平台建成并全面运行。国家电网 95598客服中心成为国内规模最大、服务人口最多、功能最全（ ）的中心。 A. 信息咨询 B. 公共服务 C. 抢修调度 D. 业务调度 标准答案：B国网标识中的标准色为（ ）。 A. 国网绿 B. 国网红 C. 国网蓝 D. 国网黄 标准答案：A展形象，就是要推进国际传播能力建设，讲好（ ）、传播好（ ），向世界展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力和中华文化影响力。 A. 中国特色；中国主张 B. 中国故事；中国声音 C. 中国故事；中国主张 D. 中国经验；中国故事 标准答案：B国家电网有限公司明确提出，要以品牌形象展示内在品质，以责任表率展现道德力量，让新闻更有（ ），让传播更有广度，让责任更有高度，让品牌更有（ ）。 A. 深度；知名度 B. 热度；公信力 C. 温度；美誉度 D. 力度；影响力 标准答案：C截至 2018 年底，国家电网有限公司累计拥有专利 82810 项，其中发明专利 20715 项，专利申请量和累计拥有量连续（ ）年排名央企第一。 A. 三 B. 五 C. 四 D. 八 标准答案：D国家电网有限公司推进全面社会责任管理目前已进入（ ）阶段。 A. 根植深化 B. 示范引领 C. 全面试点 D. 试点探索 标准答案：B 二、多选题 第一部分 企业文化综合分析国际国内形势和我国发展条件，从二○二○年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排。第二个阶段，从二○三五年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强（ ）的社会主义现代化强国。 A. 民主 B. 文明 C. 和谐 D. 美丽 标准答案：ABCD发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻创新、（ ）的发展理念。 A. 协调 B. 绿色 C. 开放 D. 共享 标准答案：ABCD党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。必须增强（ ），自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。 A. 政治意识 B. 大局意识 C. 核心意识 D. 看齐意识 标准答案：ABCD全党要更加自觉地增强道路自信、（ ），既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，保持政治定力，坚持实干兴邦，始终坚持和发展中国特色社会主义。 A. 理论自信 B. 制度自信 C. 文化自信 D. 思想自信 标准答案：ABC发展中国特色社会主义文化，就是以马克思主义为指导，坚守中华文化立场，立足当代中国现实，结合当今时代条件，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，（ ）社会主义文化，推动社会主义精神文明和物质文明协调发展。 A. 民族的 B. 科学的 C. 大众的 D. 先进的 标准答案：ABC深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的（ ），结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。 A. 思想观念 B. 人文精神 C. 道德规范 D. 先进思想 标准答案：ABC要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，强化（ ），发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用。 A. 教育引导 B. 实践养成 C. 制度保障 D. 行为规范 标准答案：ABC习近平总书记指出，我们的党内政治文化，是以马克思主义为指导、（ ）的文化。A. 以中华优秀传统文化为基础 B. 以革命文化为源头 C. 以社会主义先进文化为主体 D. 充分体现中国共产党党性 标准答案：ABCD习近平总书记在 2018 年 6 月 29 日中共中央政治局第六次集体学习时指出，要加强党内政治文化建设，让党所倡导的（ ）深入党员、干部思想和心灵。 A. 政治理论 B. 理想信念 C. 价值理念 D. 优良传统 标准答案：BCD习近平总书记在 2018 年 6 月 29 日中共中央政治局第六次集体学习时指出，要弘扬社会主义核心价值观，弘扬和践行（ ）等价值观，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。 A. 忠诚老实 B. 公道正派 C. 实事求是 D. 清正廉洁 标准答案：ABCD文化自信是一个国家、一个民族发展中（ ）的力量。 A. 更基本 B. 更深沉 C. 更基础 D. 更持久 标准答案：ABD社会主义核心价值观中国家层面的价值目标是（ ）。 A. 富强、民主 B. 爱国、敬业 C. 文明、和谐 D. 自由、平等 标准答案：AC社会主义核心价值观中社会层面的价值取向是（ ）。 A. 文明、和谐 B. 诚信、友善 C. 自由、平等 D. 公正、法治 标准答案：CD社会主义核心价值观中公民个人层面的价值准则是（ ）。 A. 自由、平等 B. 爱国、敬业 C. 诚信、友善 D. 文明、和谐 标准答案：BC社会主义核心价值观是（ ）。 A. 富强、民主、文明、和谐 B. 自由、平等、公正、法治 C. 爱国、敬业、诚信、友善 D. 自由、民主、科学、公平 标准答案：ABC传承和弘扬中华优秀传统文化，要认真汲取其中的（ ）。 A. 思想精华 B. 道德精髓 C. 思想基础 D. 道德精华 标准答案：AB深入挖掘和阐发中华优秀传统文化（ ）、尚和合、求大同的时代价值，使之成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。 A. 讲仁爱 B. 重民本 C. 守诚信 D. 崇正义 标准答案：ABCD独特的文化传统，独特的历史命运，独特的基本国情，注定了我们必然要走适合自己特点的发展道路。中国特色社会主义文化发展道路，揭示了我国文化发展规律，是推动社会主义文化繁荣兴盛的唯一正确道路。要（ ）。 A. 发展中国特色社会主义文化 B. 加强社会主义精神文明建设 C. 激发全民族文化创新创造活力 D. 建设社会主义文化强国 标准答案：ABCD发展中国特色社会主义文化，就是（ ），发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，推动社会主义精神文明和物质文明协调发展。 A. 以马克思主义为指导 B. 坚守中华文化立场 C. 立足当代中国现实 D. 结合当今时代条件 标准答案：ABCD要坚持（ ），坚持（ ），坚持创造性转化、创新性发展，不断铸就中华文化新辉煌。 A. 为人民服务 B. 为社会主义服务 C. 百花齐放 D. 百家争鸣 标准答案：ABCD中国特色社会主义是精神文明和物质文明全面发展的社会主义。一个民族要实现复兴，既需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。只有（ ），中国特色社会主义事业才能顺利向前推进。 A. 物质文明建设和精神文明建设都搞好 B. 全社会物质财富和精神财富极大丰富 C. 国家物质力量和精神力量都增强 D. 全国各族人民物质生活和精神生活都改善 标准答案：ACD坚持守正创新，重点抓好（ ），让一切文化创造源泉充分涌流，使中国特色社会主义文化始终反映时代精神、引领时代潮流。 A. 制度创新 B. 理念创新 C. 手段创新 D. 基层工作创新 标准答案：BCD核心价值观是一个民族赖以维系的（ ），是一个国家共同的（ ）。 A. 精神纽带 B. 思想道德基础 C. 精神基础 D. 思想道德纽带 标准答案：AB形象地讲，长期以来，我们党带领人民就是要不断解决（ ）这三大问题。 A. “挨打” B. “挨饿” C. “受穷” D. “挨骂” 标准答案：ABD兴文化，就是要坚持中国特色社会主义文化发展道路，（ ），激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。 A. 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展 B. 继承革命文化 C. 发展社会主义先进文化 D. 弘扬党内政治文化 标准答案：ABC营造良好政治生态，离不开党内政治文化的浸润滋养。要充分利用各类爱国主义教育基地和党性教育基地对广大党员干部进行教育和熏陶，增强党员干部的（ ）。 A. 政治定力 B. 纪律定力 C. 道德定力 D. 拒腐定力 标准答案：ABCD营造良好政治生态，离不开党内政治文化的浸润滋养。要大力倡导（ ），弘扬正气、树立新风。 A. 清清爽爽的同志关系 B. 规规矩矩的上下级关系 C. 干干净净的政商关系 D. 和和睦睦的家庭关系 标准答案：ABC党内政治文化的主要特征包括鲜明的政治性、（ ）。 A. 本质的先进性 B. 坚定的人民性 C. 良好的传承性 D. 务实的开放性 标准答案：ABCD国家电网有限公司价值理念体系包括（ ）。 A. 公司宗旨 B. 公司使命 C. 企业核心价值观 D. 企业精神 标准答案：ABCD国家电网有限公司宗旨的内涵是：国家电网事业是（ ）的事业，坚持（ ）的发展思想，把（ ）作为公司工作的出发点和落脚点。 A. 党和人民 B. 以人民为中心 C. 满足人民美好生活需要 D. 支撑经济社会发展 标准答案：ABC国家电网有限公司的使命是（ ）。 A. 构建电力互联网 B. 构建能源互联网 C. 保障国家能源安全 D. 服务人民美好生活 标准答案：BCD国家电网有限公司使命的内涵是：落实习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，构建（ ），深度融合先进能源技术、现代信息通信技术和控制技术，实现多能互补、智能互动、泛在互联的智慧能源网络，助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，积极履行政治责任、经济责任和社会责任，践行国有企业“六个力量”新的历史定位，在保障国家能源安全、服务经济社会发展和人民美好生活中当排头、作表率。 A. 以电为中心 B. 以坚强智能电网和泛在电力物联网为基础平台 C. 以能源为中心 D. 以能源互联网为基础平台 标准答案：AB国家电网有限公司的企业核心价值观是（ ）。 A. 以人民为中心 B. 以客户为中心 C. 专业专注 D. 持续改善 标准答案：BCD国家电网有限公司的企业核心价值观内涵是：坚持把以客户为中心的理念贯穿于公司生产经营全过程，以市场需求为导向，（ ），集中精力、心无旁骛，以钉钉子精神做好每一项工作，永不自满、永不停顿，努力做到今天比昨天做得好、明天比今天做得更好。 A. 大力弘扬工匠精神、专业精神 B. 大力弘扬创新精神、专业精神 C. 不断提升专业能力和水平 D. 不断提升技术水平 标准答案：AC国家电网有限公司的企业精神内涵是：始终保持强烈的事业心、责任感，向着世界一流水平持续奋进，敢为人先、勇当排头，（ ），精益求精、臻于至善。 A. 不断超越过去、超越现在、超越自我 B. 不断超越过去、超越他人、超越自我 C. 坚持不懈地向更高质量发展、向更高目标迈进 D. 坚持不懈地向更高效率发展、向更高目标迈进 标准答案：BC 第二部分 公司战略国家电网有限公司以投资建设运营电网为核心业务，承担着保障（ ）电力供应的基本使命。 A. 安全 B. 经济 C. 清洁 D. 可持续 标准答案：ABCD国家电网有限公司是关系（ ）的特大型国有重点骨干企业。 A. 国家经济实力 B. 国民经济命脉 C. 国家能源战略 D. 国家能源安全 标准答案：BD打造世界一流企业，要做到“三个领军”“ 三个领先”“ 三个典范”，其中“三个领军”是指（ ）。 A. 在国际资源配置中占主导地位的领军企业 B. 引领全球行业技术发展的领军企业 C. 在全球产业发展中具有话语权和影响力的领军企业 D. 在提供的产品和服务品质上的领军企业 标准答案：ABC打造世界一流企业，要做到“三个领军”“ 三个领先”“ 三个典范”，其中“三个领先”是指（ ）。 A. 在全要素生产率和劳动生产率等方面领先 B. 在净资产收益率、资本保值增值率等关键绩效指标上领先 C. 在提供的产品和服务品质上领先 D. 在全球技术发展中领先 标准答案：ABC打造世界一流企业，要做到“三个领军”“ 三个领先”“ 三个典范”，其中“三个典范”是指（ ）。 A. 践行绿色发展理念的典范 B. 履行社会责任的典范 C. 全球知名品牌形象的典范 D. 创新发展的典范 标准答案：ABC国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标实现的战略路径是（ ）。 A. 强化党建引领 B. 实施质量变革 C. 实施效率变革 D. 实施动力变革 标准答案：ABCD实施效率变革方面，国家电网有限公司始终坚持改革、创新“双轮驱动”，以供给侧结构性改革为主线，深入落实（ ）部署，大力推进（ ），破除制约公司效率提升的体制机制障碍，不断完善中国特色现代国有企业制度。 A. 电力改革 B. 国企改革 C. 体制改革 D. 能源改革 标准答案：AB强化精准投入方面，国家电网有限公司以科学规划为指导，突出安全、质量、效益、服务，全面履行（ ），着力补短板、强弱项，不断提升投入产出水平。 A. 政治责任 B. 经济责任 C. 社会责任 D. 企业责任 标准答案：ABC强化精益管理方面，国家电网有限公司树立全寿命周期理念，纵深推进多维精益管理体系变革，全面推行（ ），统筹推动城乡、区域电网协调发展，以及各业务板块协调发展。 A. 量化分析 B. 标准化建设 C. 规范化经营 D. 全过程质量管控 标准答案：ABD践行高质量发展，必须以争创世界一流企业为目标，实现（ ）。 A. “三个领军” B. “三个领先” C. “三个变革” D. “三个典范” 标准答案：ABD加快建设“三型两网”，以数字技术为传统电网赋能，不断提升电网的（ ）。 A. 感知能力 B. 互动水平 C. 运行效率 D. 安全水平 标准答案：ABC国家电网有限公司建设运营好坚强智能电网的任务要求有（ ）。 A. 建设结构完善、安全高效的坚强网架 B. 建设现代化配电网 C. 建设先进的生产调度控制系统 D. 提高电网智能化水平 标准答案：ABCD国家电网有限公司根据不同业务特点，分类推进“放管服”改革，（ ）。 A. 调整总部与各单位职责界面 B. 合理分权授权 C. 压紧压实各单位责任 D. 加强管控 标准答案：ABC始终坚持高质量发展这个根本要求，强化（ ），推动公司发展方式从规模扩张型向质量效益型转变。 A. 精准投入 B. 精益管理 C. 精细作业 D. 精确测控 标准答案：ABC泛在电力物联网建设包括（ ）。 A. 对内业务与对外业务 B. 数据共享与基础支撑 C. 技术攻关 D. 安全防护 标准答案：ABCD国家电网有限公司打造的企业中台主要包括（ ）。 A. 数据中台 B. 业务中台 C. 战略中台 D. 数据中心 标准答案：AB泛在电力物联网的网络层主要包括（ ）。 A. 接入网 B. 骨干网 C. 业务网 D. 支撑网 标准答案：ABCD泛在电力物联网建设内容中，对内业务主要是（ ）。 A. 提升客户服务水平 B. 提升企业经营绩效 C. 电网安全经济运行 D. 促进清洁能源消纳 标准答案：ABCD泛在电力物联网建设内容中，对外业务主要是（ ）。 A. 打造智慧能源综合服务平台 B. 培育发展新兴业务 C. 构建能源生态体系 D. 提升客户服务水平 标准答案：ABC电力体制改革方面，国家电网有限公司要坚持“管住中间、放开两头”的制度架构，坚持电网（ ）的体制优势和“准许成本+合理收益”的输配电价核定模式，推动构建全国统一电力市场体系，营造有利于电网可持续发展的监管环境。 A. 统一规划 B. 统一调度 C. 统一管理 D. 统一营销 标准答案：ABC国家电网有限公司深刻认识国有企业“六个力量”的历史定位，积极履行公司承担的（ ）。 A. 政治责任 B. 企业责任 C. 经济责任 D. 社会责任 标准答案：ACD国家电网有限公司承担的经济责任主要包括有（ ）。 A. 持续提升运营效率效益 B. 确保国有资产保值增值 C. 推进自主创新 D. 增强国际竞争力 标准答案：ABCD深化国家双创示范基地建设，建立成果孵化转化平台，健全成果转化收益分享机制。“双创”指（ ）。 A. 大众创业 B. 万众创新 C. 大众创新 D. 万众创业 标准答案：AB（ ）不断融合发展给能源发展带来了新机遇，给能源调整带来了新课题，给能源安全带来了新挑战。 A. 数字革命 B. 技术革命 C. 供给革命 D. 能源革命 标准答案：AD打造平台型企业，主要是要打造（ ），汇聚各类资源，促进供需对接、要素重组、融通创新。 A. 能源配置平台 B. 综合服务平台 C. 新业务新业态新模式发展平台 D. 智慧发展平台 标准答案：ABC对牢牢抓住建设世界一流能源互联网企业的战略突破期认识正确的有（ ）。 A. 这是形势稳定，快速发展的三年 B. 这是忠诚事业，展现担当的三年 C. 这是危中有机、不进则退的三年 D. 这是爬坡过坎、夯实基础的三年 标准答案：BCD国家电网有限公司的“国网云”包括（ ）。 A. 信息集成云 B. 生产控制云 C. 企业管理云 D. 公共服务云 标准答案：BCD2018 年，国资委启动开展“双百行动”，（ ）入选国资委“双百行动”。 A. 国网江苏综合能源服务有限公司 B. 国网电动汽车服务有限公司 C. 南瑞集团 D. 国网电商公司 标准答案：ABC能源互联网包含（ ）两部分组成。 A. 坚强智能电网 B. 泛在电力物联网 C. 特高压电网 D. 交直流混联电网 标准答案：AB国家电网有限公司强化党建引领，充分发挥党的（ ），把国有企业党建优势转化为创新优势、竞争优势和发展优势。 A. 创造力 B. 凝聚力 C. 战斗力 D. 革新力 标准答案：ABC通俗地说，泛在电力物联网就是运用新一代信息技术，将（ ）连接起来，通过信息广泛交互和充分共享，以数字化管理大幅提高能源生产、能源消费和相关装备制造的安全水平、质量水平、先进水平、效益效率水平。 A. 电力用户及其设备 B. 电网企业及其设备 C. 发电企业及其设备 D. 电工装备企业及其设备 标准答案：ABCD国企改革方面，国家电网有限公司着力推进混合所有制改革，（ ），不断提升国有资本运营效率，增强国有资本的带动力和影响力。 A. 引入战略资源 B. 改善资本结构 C. 优化企业治理 D. 转换经营机制 标准答案：ABCD企业内部改革方面，国家电网有限公司坚持（ ）与（ ）相结合的集团定位，动态优化集团管控模式。根据不同业务特点，分类推进“放管服”改革，调整总部与各单位职责界面，合理分权授权，压紧压实各单位责任。 A. 控股型 B. 投资型 C. 服务型 D. 生产经营型 标准答案：AD突破技术瓶颈方面，国家电网有限公司加强（ ）攻关，不断巩固和扩大坚强智能电网技术领先优势，突破泛在电力物联网技术瓶颈，为能源互联网建设运营提供强大支撑。A. 基础前沿 B. 关键核心技术 C. 坚强智能电网 D. 泛在电力物联网 标准答案：AB突破市场瓶颈方面，国家电网有限公司统筹推进（ ），以新理念、新技术改造提升传统业务，大力挖掘“两网”价值，积极培育和发展战略性新兴产业，建设能源互联网产业集群，打造一批具有较强竞争力和成长性的“独角兽”企业。 A. 业务创新 B. 业态创新 C. 商业模式创新 D. 技术创新 标准答案：ABC突破制度瓶颈方面，国家电网有限公司要营造鼓励创新、宽容失败的良好环境，建立健全以（ ）为导向的科研人才评价和激励机制，充分释放创新创造活力。 A. 创新能力 B. 绩效 C. 贡献 D. 付出 标准答案：ABC到 2021 年，国家电网有限公司要初步建成泛在电力物联网，基本实现（ ），初步实现统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展。 A. 业务协同 B. 数据贯通 C. 业务贯通 D. 数据协同 标准答案：AB到 2024 年，国家电网有限公司要建成泛在电力物联网，全面实现（ ），公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共赢的能源互联网生态圈，电网安全经济运行水平、公司经营绩效和服务质量达到国际领先，能源互联网产业集群发展达到国际领先。 A. 业务协同 B. 数据贯通 C. 统一物联管理 D. 企业中台 标准答案：ABC泛在电力物联网是运用新一代信息技术，将电力用户及其设备、电网企业及其设备、发电企业及其设备、电工装备企业及其设备连接起来，通过信息广泛交互和充分共享，以数字化管理大幅提高能源生产、能源消费和相关装备制造的（ ）。 A. 安全水平 B. 质量水平 C. 先进水平 D. 效益效率水平 标准答案：ABCD突破制度瓶颈方面，国家电网有限公司营造（ ）的良好环境，建立健全以创新能力、绩效、贡献为导向的科研人才评价和激励机制，充分释放创新创造活力。 A. 鼓励创新 B. 成果导向 C. 宽容失败 D. 行政主导 标准答案：AC基于（ ），国家电网有限公司建设的能源互联网企业必然是具有枢纽型、平台型、共享型特征的现代企业。 A. 能源互联网的功能特点 B. 智能电网发展要求 C. 国有企业发展趋势 D. 国家电网有限公司的责任使命 标准答案：AD实施动力变革方面，国家电网有限公司始终把创新作为第一动力，通过创新破解发展难题，突破（ ），培育核心优势，为实现基业长青源源不断注入新动能。 A. 技术瓶颈 B. 市场瓶颈 C. 制度瓶颈 D. 发展瓶颈 标准答案：ABC泛在电力物联网应用层重点是全面提升核心业务智慧化运营能力，积极打造能源互联网生态，促进（ ），主要包含对内业务和对外业务。 A. 管理提升 B. 利润提升 C. 业务转型 D. 绩效提升 标准答案：AC泛在电力物联网是指围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造（ ）的智慧服务系统。 A. 状态全面感知 B. 信息高效处理 C. 应用便捷灵活 D. 连接快速高效 标准答案：ABC平台型企业，指立足公司的网络属性，以能源互联网为支撑，以公司品牌信誉为保障，汇聚各类资源，促进供需对接、要素重组、融通创新，打造能源配置平台、综合服务平台和（ ）发展平台，使平台价值开发成为培育公司核心竞争优势的重要途径。 A. 新业务 B. 新业态 C. 新服务 D. 新模式 标准答案：ABD共享型企业，指立足公司的社会属性，树立（ ）理念，积极有序推进投资和市场开放，吸引更多社会资本和各类市场主体参与能源互联网建设和价值创造，带动产业链上下游共同发展，打造共建共治共赢的能源互联网生态圈，使全社会共享发展成果。 A. 开放 B. 合作 C. 共赢 D. 环保 标准答案：ABC枢纽型企业，指立足公司的产业属性，落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，充分发挥电网在能源汇集传输和转换利用中的枢纽作用，引领行业转型升级，提高能源综合利用效率，促进（ ）的能源体系建设，为经济社会发展和人民美好生活提供安全、优质、可持续的能源电力供应。 A. 清洁低碳 B. 清洁环保 C. 灵活互动 D. 安全高效 标准答案：AD泛在电力物联网的感知层包含（ ）。 A. 采集部件 B. 智能业务终端 C. 本地通信接入 D. 边缘物联代理 标准答案：ABCD突破市场瓶颈方面，国家电网有限公司统筹推进业务创新、业态创新、商业模式创新，以（ ）改造提升传统业务，大力挖掘“两网”价值，积极培育和发展战略性新兴产业，建设能源互联网产业集群，打造一批具有较强竞争力和成长性的“独角兽”企业。 A. 新理念 B. 新技术 C. 新人才 D. 大投资 标准答案：AB泛在电力物联网的平台层包含（ ）。 A. 一体化“国网云”平台 B. 全业务统一数据中心 C. 物联网管理中心 D. 企业中台 标准答案：ABCD泛在电力物联网应用层重点是全面提升核心业务智慧化运营能力，积极打造能源互联网生态，促进管理提升和业务转型，主要包含（ ）。 A. 对内业务 B. 对外业务 C. 对发电企业业务 D. 对电力用户业务 标准答案：AB围绕三年攻坚目标，重点从（ ）建设主线推进泛在电力物联网相关建设工作。 A. 大力发展新兴业务 B. 迭代打造企业中台 C. 协同推进智慧物联 D. 同步推进组织优化 标准答案：ABCD国家电网有限公司的战略安排是（ ）。 A. 到 2021 年，初步建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业 B. 到 2024 年，基本建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业 C. 到 2030 年，全面建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业 D. 到 2035 年左右，全面建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业 标准答案：ABD强化精细作业方面，国家电网有限公司弘扬工匠精神，把严谨细致的理念贯穿（ ）等各个环节，严格执行制度规程，全方位提升工作质量和安全生产、优质服务水平。 A. 生产 B. 建设 C. 运营 D. 营销 标准答案：ABCD为加快泛在电力物联网建设，国家电网有限公司在现有基础上，从（ ）方面进行提升，支撑“三型两网、世界一流”战略目标。 A. 全息感知 B. 泛在连接 C. 开放共享 D. 融合创新 标准答案：ABCD泛在电力物联网建设的阶段目标是（ ）。 A. 到 2021 年，初步建成泛在电力物联网 B. 到 2023 年，初步建成泛在电力物联网 C. 到 2024 年，建成泛在电力物联网 D. 到 2025 年，建成泛在电力物联网 标准答案：AC以下企业入选国资委世界一流示范企业的是（ ）。 A. 国家电网有限公司 B. 中国三峡集团 C. 中国建筑 D. 中国中车集团 标准答案：ABCD泛在电力物联网建设中，对内业务的任务要求是（ ）。 A. 实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线” B. 实现“一网通办、全程透明” C. 实现提质增效 D. 实现融通发展 标准答案：AB泛在电力物联网建设中，对外业务的任务要求是（ ）。 A. 建成“一站式服务”的智慧能源综合服务平台 B. 建成“一站式服务”的供电服务平台 C. 形成“一体化联动”的综合能源服务生态圈 D. 形成“一体化联动”的能源互联网生态圈 标准答案：AD泛在电力物联网建设中，数据共享的任务要求是（ ）。 A. 建设数据中台 B. 实现数据融通 C. 服务价值创造 D. 推动企业转型 标准答案：ABC泛在电力物联网建设中，基础支撑的任务要求是（ ）。 A. 实现电网和客户状态“实时感知” B. 内外部数据“即时获取” C. 业务需求“敏捷响应、随需迭代” D. 软件系统“随需调用” 标准答案：ABC泛在电力物联网建设中，安全防护的任务要求是（ ）。 A. 开展可信互联、安全互动、智能防御等技术研究及应用 B. 建立全场景网络安全防护体系 C. 开展安全互联、可信互动、智能保护等技术研究及应用 D. 建立全时空网络防御体系 标准答案：AB泛在电力物联网的建设目标主要是充分应用“大云物移智链”等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，大力提升数据自动采集、自动获取、灵活应用能力，对内实现（ ），对外（ ），适应社会形态、打造行业生态、培育新兴业态，支撑“三型两网”世界一流能源互联网企业建设。 A. “数据一个源、电网一张图、业务一条线” B. “一网通办、全程透明” C. 广泛连接内外部、上下游资源和需求 D. 打造能源互联网生态圈 标准答案：ABCD实施效率变革方面，国家电网有限公司始终坚持（ ）“双轮驱动”，以供给侧结构性改革为主线，深入落实电力改革和国企改革部署，大力推进企业内部改革，破除制约公司效率提升的体制机制障碍，不断完善中国特色现代国有企业制度。 A. 改革 B. 创新 C. 技术 D. 市场 标准答案：AB国家电网有限公司承担的社会责任主要包括有（ ）。 A. 促进节能减排 B. 建设生态文明 C. 支持公益事业 D. 落实国家战略 标准答案：ABC国家电网有限公司承担的政治责任主要包括有（ ）。 A. 贯彻中央决策 B. 服务国家大局 C. 落实国家战略 D. 促进经济发展 标准答案：ABC国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，“三型”是指（ ）。 A. 枢纽型 B. 平台型 C. 共享型 D. 责任型 标准答案：ABC国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，“两网”是指（ ）。 A. 坚强智能电网 B. 泛在电力物联网 C. 输电网 D. 配电网 标准答案：AB在国企国资改革方面，国家电网有限公司深入贯彻中发 22 号及配套文件精神，以分类改革为导向，对（ ）实施差异化管控。 A. 监管 B. 非监管业务 C. 金融业务 D. 售电业务 标准答案：AB国家电网有限公司光伏云网主要为（ ）提供科技+服务+金融一站式全流程服务，现已成为全国最大的分布式光伏服务平台。 A. 光伏企业 B. 广大用户 C. 供电+服务+金融 D. 科技+运维+供电 标准答案：AB 第三部分 能源互联网能源互联网中的通信设施可分为（ ）。 A. 内部局域网 B. 高性能区域网 C. 广域光纤网 D. 综合调度网 标准答案：ABC能源互联网中的通信软件基本设施由（ ）组成。 A. 物理层 B. 通信协议层 C. 中间设备层 D. 应用层 标准答案：ABCD站在公司“三型两网、世界一流”战略目标的高度和视角，能源互联网应具备（ ）的技术特征。 A. 广泛互联 B. 安全高效 C. 开放共享 D. 独立创新 标准答案：ABC对应公司战略目标，能源互联网技术研究和科技示范工程建设分为（ ）三个阶段。 A. 2019-2021 年 B. 2022-2024 年 C. 2025-2030 年 D. 2031-2035 年 标准答案：ABC在能源互联网技术发展方向布局中，研究信息通信新技术在电网中的应用融合技术，支撑泛在电力物联网建设，提升（ ）。 A. 电网互动感知能力 B. 数据价值挖掘能力 C. 综合能源服务能力 D. 新业态拓展能力 标准答案：ABCD采用“大云物智移”等先进成熟技术和“物理分布、逻辑统一”的全新架构重构大电网调度控制技术支撑新体系，建设具有“（ ）”特征的调度控制系统，实现“全业务信息感知、全系统协同控制、全过程在线决策、全时空优化平衡、全方位负荷调度”的愿景，全面支撑大电网安全运行、清洁能源消纳和电力市场化运作。 A. 共享 B. 智能 C. 开放 D. 安全 标准答案：ABCD大电网广义源网荷储协同控制系统将传统单一的源随荷动模式转变为“（ ）”的源网荷储联动模式，显著提升新能源消纳水平，增强电网的适应性和抗干扰能力，以及弹性恢复能力。 A. 网随源动 B. 源随荷动 C. 荷随网动 D. 储随网动 标准答案：BCD2021年，重点开展防控体系完善提升，建成并实用化国密算法密码服务框架，完善（ ）新型安全互联机制，并选取新型物联网业务，划定专区，试点验证支撑业务高效贯通的新型安全防护体系。 A. “人-物” B. “物-物” C. “人-人” D. “人-机” 标准答案：ABC建设泛在电力物联网为电网（ ）开辟了一条新路，同时也可以充分发挥电网独特优势，开拓数字经济这一巨大蓝海市场。 A. 运行更安全 B. 管理更精益 C. 投资更精准 D. 服务更优质 标准答案：ABCD能源互联网的主要特征有（ ）。 A. 可再生能源高渗透率 B. 非线性随机特性 C. 多元大数据特性 D. 多尺度动态特性 标准答案：ABCD能源互联网的建设需要强大的（ ），然后才能探索如何形成有效的商业模式。 A. 技术支撑 B. 政策支撑 C. 顶层设计 D. 行动计划 标准答案：ABCD云计算技术主要有（ ）这几个主要特点。 A. 技术能力聚集度高 B. 数据处理效率高 C. 数据处理效率低 D. 数据处理成本低 标准答案：ABD能源互联网中可再生能源的大量接入，对电子系统提出以下要求（ ）。 A. 高效性 B. 高质性 C. 安全性 D. 宽泛性 标准答案：ABCD能源互联网中复杂软件系统的运行特点有（ ）。 A. 持续变化 B. 边界开放 C. 成员异质 D. 行为涌现 标准答案：ABCD在能源互联网中，用户的（ ）都属于批量数据。 A. 能源数据 B. 地理数据 C. 气象数据 D. 人口数据 标准答案：ABCD纵向加密认证能够实现（ ）。 A. 双向身份认证 B. 入侵监测 C. 数据加密 D. 访问控制 标准答案：ACD下列选项中，属于防范恶意代码的加固方法的有（ ）。 A. 安装系统安全补丁 B. 指定日志服务器 C. 配置病毒库升级策略 D. 配置病毒查杀策略 标准答案：ACD电力监控系统安全防护工作应当按照等级保护的有关要求，坚持（ ）的原则，保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 A. 安全分区 B. 网络专用 C. 横向隔离 D. 纵向认证 标准答案：ABCD电力系统是由（ ）等环节组成的。 A. 发电 B. 输电 C. 配电 D. 用电 标准答案：ABCD下列属于生产电能的设备有（ ）。 A. 变压器 B. 锅炉 C. 反应堆 D. 水轮机 标准答案：BCD中国风电、太阳能发电等新能源发电主要集中在（ ）。 A. 西南地区 B. 华北北部地区 C. 东北地区 D. 西北地区 标准答案：BCD中国能源资源的总体分布规律是（ ）。 A. 西少东多 B. 西多东少 C. 北少南多 D. 北多南少 标准答案：BD在核电设备制造方面，我国已在（ ）形成核电设备制造基地。 A. 上海 B. 哈尔滨 C. 昆明 D. 四川 标准答案：ABD下列不属于未来具有较好开发利用前景的二次能源品种的是（ ） 。 A. 氢能 B. 煤 C. 石油 D. 薪柴 标准答案：BCD下列场景适合建造电动汽车的常规充电站的有（ ）。 A. 高速服务区 B. 居民小区 C. 大型办公场所附近 D. 加油站 标准答案：BC一个国家的电气化水平通常用（ ）作为指标来衡量。 A. 电力消费弹性系数 B. 发电用能占一次能源消费比重 C. 电能占终端能源消费比重 D. 全社会用电量增速 标准答案：BC下列属于低碳能源的有（ ）。 A. 核电 B. 天然气发电 C. 煤电 D. 水电 标准答案：ABD目前我国电力流的总体格局是（ ）。 A. 西电东送 B. 东西互补 C. 北电南供 D. 南北互济 标准答案：AC目前，我国能源发展面临的重大问题主要有（ ）。 A. 环境约束日益突出 B. 能源结构有待优化 C. 城乡能源发展不协调 D. 能源对外依存度有待提升 标准答案：ABC我国能源转型发展的方向是（ ）。 A. 推动能源结构由高碳向低碳转型 B. 推动能源利用由粗放向集约转变 C. 推动能源服务由单向供给向智能互动转变 D. 推动能源配置由就地平衡向大范围优化转变 标准答案：ABCD在我国西部、北部地区建设大型煤电基地的重要意义包括（ ）。 A. 方便集中治理，降低燃煤发电带来的污染物排放 B. 推进煤电一体化开发，发展循环经济 C. 缓解西部地区日趋紧张的土地资源 D. 将环境污染物从东部转移到西部 标准答案：AB建设大风电基地，实现风电的规模化发展是实现我国能源转型的重要组成部分。近年来风电发展取得一系列成就，但也面临巨大挑战，必须从以下（ ）几个方面进一步推进风电健康发展。 A. 加强统一规划，实现源网荷协调 B. 加强电网建设，解决“卡脖子”现象 C. 提高风电技术水平 D. 完善相关标准体系建设 标准答案：ABCD分布式能源发展定位主要有（ ）。 A. 提高能源利用效率 B. 解决偏远山区和海岛地区的能源供应问题 C. 在大电网发生事故的情况下提供紧急备用支持 D. 与大电网竞争 标准答案：ABC进一步提升电网的智能化水平，使电网逐步扩展为能源资源优化配置平台，具有重要的战略意义，主要包括（ ）。 A. 保障电力系统安全高效运行 B. 满足用户日益多元化的用能需求 C. 促进清洁能源健康发展 D. 推动电力工业及相关产业向智能化方向升级 标准答案：ABCD生物质的主要利用方式包括（ ）。 A. 供热 B. 供气 C. 发电 D. 生产生物液体燃料 标准答案：ACD以下关于海洋能利用最新技术进展的表述错误的是（ ）。 A. 潮汐能开发利用最早、最成熟 B. 潮流能是利用海水垂直波动的机械能发电 C. 温差能利用刚刚起步，尚未取得实质性进展 D. 盐差能利用研究历史较长，已经取得实质性突破 标准答案：BCD以下选项中属于清洁能源技术的是（ ）。 A. 大规模风电调度关键技术 B. 大规模光伏发电并网运行技术 C. 储能系统运行技术 D. 特高压杆塔实验技术 标准答案：ABC工业革命以来，人类经济社会发展过度依赖化石能源，带来（ ）等众多严峻挑战。A. 资源紧张 B. 环境污染 C. 气候变化 D. 土地荒漠化 标准答案：ABCD海洋能是指海洋中特有的依附于海水的可再生能源，主要包括（ ）等。 A. 潮汐能 B. 波浪能 C. 海流能 D. 温差能 标准答案：ABCD“区块链”本身具备的优势有（ ）。 A. 去中心化 B. 开放性 C. 自治性 D. 信息不可篡改 标准答案：ABCD“互联网思维”主要体现在（ ）方面。 A. 流量思维 B. 用户中心思维 C. 平台思维 D. 大数据思维 标准答案：ABCD边缘计算技术对传感器、智能设备、智能终端的多重数据进行就地处理与分析，就近提供（ ），提高数据传输与处理效率，以满足电网中设备及用户的快速响应需求，为智能调度、主动配电网、配电物联网等应用提供支撑。 A. 边缘智能 B. 安全保护 C. 实时判决 D. 数据优化 标准答案：ABCD城市电力地图跨领域融合内部数据及外部数据，通过数据挖掘与可视化手段实现对（ ）等全过程多维度展示，在地图上生动展示并可视分析用电负荷和用电状态，表征设备运行的效率、经济发展等相关信息，有力支撑电网规划和社会应用。 A. 基础数据 B. 中间数据 C. 孪生数据 D. 结果数据 标准答案：ABD从技术上看，泛在电力物联网广泛应用（ ）、边缘计算等信息技术和智能技术，属于工业互联网的范畴，是数字革命在能源电力领域迅速发展的必然产物。 A. 大数据、云计算 B. 物联网、移动互联 C. 人工智能 D. 区块链 标准答案：ABCD搭建（ ）的能源互联网，实现能源供需的实时匹配和智能响应，提高安全经济运行、现代科技管理和多元价值服务的质量水平。 A. 运行状态全面感知 B. 安全态势量化评估 C. 广域智能协同控制 D. 全域自然人机交互 标准答案：ABCD工业互联网是以（ ）为主要特征的新工业革命的关键基础设施。 A. 数字化 B. 网络化 C. 智能化 D. 平台化 标准答案：ABC工业互联网与传统互联网相比明显区别在于（ ）和市场格局不同。 A. 服务主体不同 B. 网络形态不同 C. 复杂程度不同 D. 发展模式不同 标准答案：ABCD利用“调控云”和人工智能技术解决电网弹性智能调度运行控制难题，采用“物理分布、逻辑统一”的全新架构，从（ ）等方面搭建高精度全景状态感知和弹性调控机器人系统。 A. 态势感知 B. 趋势预测 C. 优化运行 D. 精准控制 标准答案：ABCD能量路由器侧重于物理信息系统的高度融合，根据信息流完成能量流的控制，具备电能（ ）等功能。 A. 灵活转化 B. 传递 C. 路由控制 D. 交直流配电 标准答案：ABCD能源转换技术通过（ ），实现多种能源相互间的替代、转化和综合应用，提高能源利用效率。 A. 能源转化 B. 能量汇集 C. 能量适配 D. 能源调度 标准答案：ABC区块链技术的技术特征体现的理念包含（ ）。 A. 开放 B. 共享 C. 合作 D. 共赢 标准答案：ABCD通过能源互联网建设，利用泛在电力物联网实现对电网状态（ ）的全面感知，以数字化电网为基础，建立“空—天—地”立体协同感知网络，融合分析多源状态信息，保障电网本质安全。 A. 实时性 B. 多尺度 C. 高维度 D. 多精度 标准答案：ABC以（ ）和区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，深刻改变着能源电力和经济社会发展。 A. 人工智能 B. 量子通信 C. 移动通信 D. 物联网 标准答案：ABCD以（ ）为主要代表的数字经济等新经济模式不断涌现并迅速崛起，是发展最快、创新最活跃、辐射最广泛的经济活动。 A. 平台经济 B. 共享经济 C. 混合经济 D. 实体经济 标准答案：AB智慧充电主要开展充电基础设施（ ）等业务，打造一流充电服务网络。 A. 投资 B. 建设 C. 运营 D. 检测 标准答案：ABCD 第四部分 品牌建设国家电网有限公司围绕行业扶贫和定点扶贫两条主线，突出强网扶贫、光伏扶贫、定 点扶贫，为服务打赢脱贫攻坚战做出了积极贡献。2018 年，公司荣获全国脱贫攻坚“组织创新奖”。下列（ ）属于脱贫攻坚行动。 A. 国网阳光扶贫行动计划 B. 突出强网扶贫 C. 落实“百县万村”“救急难”行动 D. 突出光伏扶贫，成立光伏学院 标准答案：ABCD在实践中，我们不断深化对宣传思想工作的规律性认识，提出了一系列新思想新观点新论断，这就是坚持党对意识形态工作的领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，坚持用新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，坚持培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量，（ ）。 A. 坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力 B. 坚持以人民为中心的创作导向 C. 坚持营造风清气正的网络空间 D. 坚持讲好中国故事、传播好中国声音 标准答案：ABCD中国特色社会主义进入新时代，必须把（ ）作为宣传思想工作的中心环节。 A. 统一思想 B. 凝聚力量 C. 奋发有为 D. 积极向上 标准答案：AB做好新形势下宣传思想工作，必须自觉承担起（ ）、展形象的使命任务。 A. 举旗帜 B. 聚民心 C. 育新人 D. 兴文化 标准答案：ABCD国家电网有限公司建设责任央企的核心是做到（ ）三个关键点。 A. 价值 B. 透明 C. 担责 D. 认同 标准答案：ABD宣传思想干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，加强调查研究，不断增强（ ） 。 A. 脚力 B. 眼力 C. 脑力 D. 笔力 标准答案：ABCD要广泛开展先进模范学习宣传活动，营造（ ）的浓厚氛围。 A. 崇尚英雄 B. 学习英雄 C. 捍卫英雄 D. 关爱英雄 标准答案：ABCD作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有骨干企业，把满足人民美好生活需要作为工作的出发点和落脚点， （ ）、打通连接千家万户的“最后一公里”，是国家电网有限公司的不懈追求。 A. 服务社会 B. 服务民生 C. 服务人民 D. 服务生产 标准答案：AB2018年，国家电网有限公司从（ ）、强化平台沟通上下功夫，打造“以客户为中心”的“强前端、大后台”的服务新体系，为客户提供更加便捷、高效的用电服务。 A. 提升服务理念 B. 完善组织体系 C. 拓展服务范围 D. 优化业务流程 标准答案：ABD以“打造公共服务行业的标杆”为目标，用先进“互联网+”技术改造完善并提升传统营销手段和方式，全面构建“（ ）”的“网上国网”在线公共服务平台和运营管理体系。 A. 客户聚合 B. 业务融通 C. 数据共享 D. 流程优化 标准答案：ABC媒体关系管理遵循“（ ）”原则。 A. 统一领导 B. 分级负责 C. 归口管理 D. 属地管理 标准答案：BD在舆情已经扩散并造成不良影响时，应向媒体和社会各界表达高度重视、真诚致歉、（ ）的基本态度，争取各方理解和谅解，最终达到获得认同和支持的目的。 A. 积极行动 B. 有效承诺 C. 认真整改 D. 感谢监督 标准答案：ABCD国家电网有限公司始终坚持开放合作的态度，积极探索与（ ）合作共赢模式，共同创建可持续发展的产业链，与业务伙伴合作共赢。 A. 发电企业 B. 社会机构 C. 国有企业 D. 社会各界 标准答案：AB国家电网作为保障国家能源安全、参与全球市场竞争的“国家队”，作为党和人民信赖依靠的“大国重器”，承担着重要的（ ）和社会责任。 A. 政治责任 B. 发展责任 C. 经济责任 D. 创新责任 标准答案：AC国家电网下属单位名称组合标识错误的是（ ）。 A. B. C. D. 标准答案：ACD互联网时代，全媒体不断发展，全程媒体、（ ）不断涌现，信息无处不在、无所不及、无人不用，舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化。 A. 全面媒体 B. 全息媒体 C. 全员媒体 D. 全效媒体 标准答案：BCD2016 年以来，国家电网有限公司实行的“国网阳光扶贫行动”包括以下哪几项重点任务？（ ） A. 实施村村“通动力电”工程 B. 实施国家光伏扶贫项目接网工程 C. 实施五县区定点扶贫工程 D. 新一轮农网改造升级工程 标准答案：ABC利益相关方，是指能够影响企业推进可持续发展，创造经济、社会、环境的综合价值的行为和过程或受企业行为和过程影响的团体与个人。下列属于国家电网有限公司利益相关方的是（ ）。 A. 政府、媒体和意见领袖 B. 用户（客户）、社区 C. 供应商、投资者、竞争者 D. 行业伙伴、员工、环境 标准答案：ABCD《国家电网公司履行社会责任指南》中，按照层次不同，履行社会责任的内容和范围分为哪几种责任？（ ） A. 必尽之责任 B. 应尽之责任 C. 无限之责任 D. 愿尽之责任 标准答案：ABD企业社会责任必须从管理入手，核心是有效管理好企业决策和活动对（ ）方面的影响。 A. 利益相关方 B. 健康 C. 社会 D. 环境 标准答案：ACD下面安全帽的标识运用错误的是（ ）。 A. B. C. D. 标准答案：BCD国家电网有限公司提出，积极发展互动式、服务式、体验式新闻信息服务，开展多样化、订制式传播，推进理念、内容、形式、方法、手段等全方位创新，打造更多的“爆款”产品，增加（ ），推动媒体融合向纵深发展。 A. 到达率 B. 点击率 C. 点赞率 D. 收视率 标准答案：ABC国家电网有限公司品牌建设要争取社会各界“三个认同”，指的是（ ）。 A. 赢得社会认同 B. 赢得利益认同 C. 赢得情感认同 D. 赢得价值认同 标准答案：BCD下面属于我们供电企业必尽之责任的是（ ） A. 满足法律法规确定的供电可靠性标准 B. 帮助用户安全用电、科学用电 C. 维护员工合法权益 D. 在资源约束条件下，深入挖潜，最大限度提升供电可靠性 标准答案：AC国家电网有限公司对新媒体应明确（ ）责任，加强规范管理，确保新媒体信息安全，积极弘扬正能量，主动引导和带动公司员工创建的自媒体健康发展，自觉维护公司品牌形象。 A. 领导 B. 主管 C. 主办 D. 维护 标准答案：BC 三、判断题 第一部分 企业文化从全面建成小康社会到基本实现现代化，再到全面建成社会主义现代化强国，是新时代中国特色社会主义发展的战略安排。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A中国特色社会主义文化，源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A中国共产党从成立之日起，既是中国先进文化的积极引领者和践行者，又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A社会主义核心价值观中公民个人层面的价值准则是爱国、敬业、诚信、奉献。（ ）A. 正确 B. 错误 标准答案：B社会主义核心价值观中社会层面的价值取向是自由、平等、公正、法治。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A社会主义核心价值观中国家层面的价值目标是富强、民主、文明、平等。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展，不可能一成不变，社会主义从来都是在开拓中前进的。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A中华文化既坚守本根又不断与时俱进，使中华民族保持了坚定的民族自信和强大的修复能力，培育了共同的情感和价值、共同的理想和精神。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A增强文化自觉和文化自信，是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A马克思主义是我们立党立国的根本指导思想。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A人民是我们党执政的最大底气，是我们共和国的坚实根基，是我们强党兴国的根本所在。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A人民是历史的创造者、人民是真正的英雄，必须相信人民、依靠人民。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A党的十九大提出的“两个一百年”奋斗目标，是人民对美好生活向往的集中体现，是当代中国共产党人最重要最现实的使命担当。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A我们党来自于人民，为人民而生，因人民而兴，必须始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司的宗旨是人民电业为人民。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司宗旨的内涵是：国家电网事业是党和人民的事业，坚持以人民为中心的发展思想，把服务经济社会发展作为公司工作的出发点和落脚点。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司宗旨的内涵是：国家电网事业是党和人民的事业，坚持以人民为中心的发展思想，把满足人民美好生活需要作为公司工作的出发点和落脚点。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司的使命是：构建电力互联网、保障国家能源安全、服务人民美好生活。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司的企业核心价值观是以客户为中心、专业专注、持续提升。（ ）A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司的企业核心价值观内涵是：坚持把以客户为中心的理念贯穿于公司生产经营全过程，以市场需求为导向，大力弘扬工匠精神、专业精神，不断提升专业能力和水平，集中精力、心无旁骛，以钉钉子精神做好每一项工作，永不自满、永不停顿，努力做到今天比昨天做得好、明天比今天做得更好。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司的企业精神是努力超越、精益求精。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司的企业精神内涵是：始终保持强烈的事业心、责任感，向着世界一流水平持续奋进，敢为人先、勇当排头，不断超越过去、超越他人、超越自我，坚持不懈地向更高水平发展、向更高目标迈进，精益求精、臻于至善。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A员工对企业文化的认同是对企业家的个人价值观的认同。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B 第二部分 公司战略泛在电力物联网是泛在物联网在电力行业的具体表现形式和应用落地。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A2020 年到 2022 年，是党和国家事业发展至关重要的三年，也是国家电网有限公司建设世界一流能源互联网企业的战略突破期。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，“三型”是指枢纽型、网络型、责任型。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B泛在电力物联网对内重点是融通发展，对外重点是质效提升。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B推进世界一流能源互联网企业建设中，实施效率变革，要始终以供给侧结构性改革为主线。 （ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A随着以新能源大规模开发利用为标志的能源革命和以“大云物移智”为特征的技术革命深入发展，电网连接能源生产和能源消费的网络枢纽作用日益凸显。 （ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A作为保障国家能源安全、参与全球市场竞争的“国家队”，作为党和人民信赖依靠的“大国重器”，国家电网有限公司牢记使命责任，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，确立了建设世界一流能源互联网企业的新时代战略目标。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司要始终把创新作为第一动力，通过创新破解发展难题，培育核心优势，为实现基业长青源源不断注入新动能。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A能源互联网是能源领域全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型价值创造平台和生态体系，是工业互联网在能源领域的具体实现形式。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A瞄准世界一流，是建设世界一流能源互联网企业的中心目标。打造世界一流，关键是提升企业全球竞争力。 （ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A“放开中间、管住两头”的发展格局日益清晰，全国电力市场交易体系基本形成，增量配电和售电侧改革加快推进，电力市场开放力度持续加大。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司深刻认识国有企业“六个力量”的历史定位，积极履行公司承担的政治责任、经济责任和企业责任。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B2018 年，我国在世界银行“获得电力”指标排名从 98 位提升至 14 位。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A2018 年，国资委启动开展“双百行动”，国家电网有限公司五家企业纳入到国资委的“双百行动”中。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B保障能源电力安全可靠供应，以优质高效的服务满足经济社会发展和人民美好生活用能需要，是国家电网有限公司的根本任务，也是国家电网有限公司建设“三型两网”的出发点和落脚点。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A截至 2018 年底，国家电网有限公司累计获得国家科学技术进步奖 79 项、国家技术发明奖 5 项，其中特高压交、直流技术先后荣获国家科技进步奖特等奖 2 项。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网将在特高压直流工程、增量配电改革、交易机构股份制改造、综合能源服务、抽水蓄能、装备制造企业、电动汽车公司、信息通信产业、通航业务以及金融业务这十大领域加大对外开放，推进混合所有制改革。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司拥有 4 万亿资产和 160 万名员工，长期位居世界 500 强企业前列，是全球最大公共事业企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网建设中，数据共享的任务要求是建设数据中台、实现数据融通、服务价值创造。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司要打造的“三型”企业中，平台型企业体现了公司的网络属性。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司要打造的“三型”企业中，枢纽型企业体现了公司的社会属性。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B建设泛在电力物联网，是推进“三型两网”建设的重要内容和关键环节。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A建设共享型企业，就是面向基础设施互联互通和互联网新经济迅猛发展的大趋势，打造能源配置平台、综合服务平台和新业务新业态新模式发展平台。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B建设平台型企业，就是面向以电为中心的能源清洁低碳转型大趋势，促进能源生产和消费革命，引领行业转型升级。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B建设枢纽型企业，就是面向开放发展和共享发展的大趋势，树立开放、合作、共赢的理念，推动投资开放、市场开放、价值共享。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B能源互联网是现代电网的高级形态，代表未来电网发展的趋势和方向。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司的战略目标是推进“三型两网”建设，打造能源互联网。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标中，“三型”是基本特征，“两网”是重要物质基础。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网中，感知层主要解决数据的传输问题。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B在国企国资改革方面，深入贯彻中发 22 号及配套文件精神，以重点改革为导向，对监管、非监管业务实施差异化管控。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司“三型两网、世界一流”战略目标的实施路径是“一个引领、三个变革”。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网建设的阶段目标是，到 2021 年，初步建成泛在电力物联网，到 2025年建成泛在电力物联网。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B泛在电力物联网广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，属于消费互联网的范畴，是数字革命在能源电力领域迅速发展的必然产物。 （ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司要始终坚持高质量发展这个根本要求，强化精准投入、精益管理、精细作业，推动公司发展方式从规模扩张型向质量效益型转变。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A党的十九大报告提出，深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A2019 年到 2021 年，是党和国家事业发展至关重要的三年，也是国家电网有限公司建设世界一流能源互联网企业的战略窗口期。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司以投资、建设电网为核心业务，承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司战略路径可以概括为“一个引领、三个变革”，即强化党建引领，发挥独特优势；实施质量变革，实现高质量发展；实施效益变革，健全现代企业制度；实施动力变革，培育持久动能。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B到 2035 年左右，国家电网有限公司要全面建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A建设运营好泛在电力物联网是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础。（ ）A. 正确 B. 错误 标准答案：B能源互联网是坚强智能电网与泛在电力物联网深度融合，能源流、业务流、数据流“三流合一”的信息物理系统。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A能源互联网是能源领域全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型价值创造平台和生态体系，是工业互联网在能源领域的具体实现形式。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效应用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A建设坚强智能电网就是要推动电网从传统的工业系统向平台型转变，支撑供给侧和消费侧的联动，高效连接新能源，各类储能、电动汽车、电能替代、能效互动等多元素和差异化的服务，开放共享并高效实现供需匹配。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A建设泛在电力物联网就是要运用新一代信息技术，将电力用户及其设备、电网企业及其设备、发电企业及其设备、电工装备企业及其设备连接起来，通过信息广泛交互和充分共享，以数字化管理大幅提高能源生产、能源消费和相关装备制造的安全水平、质量水平、先进水平、效益效率水平。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国资委“三个领军”“三个领先”“三个典范”中，“三个领军”是指在国际资源配置中占主导地位、引领全球行业技术发展、在全球产业发展中具有话语权和影响力的领军企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国资委“三个领军”“三个领先”“三个典范”中，“三个领先”是指在全要素生产率和劳动生产率等效率指标、净资产收益率和资本保值增值率等效益指标、提供优质产品和服务等方面的领先企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国资委“三个领军”“三个领先”“三个典范”中，“三个典范”是指在践行新发展理念、履行社会责任、拥有全球知名品牌形象的典范企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司以投资建设运营电网为核心业务，承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A与世界 500 强国际同行比较看，国家电网有限公司是唯一进入世界 500 强前 10 位的电力企业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司始终坚持高质量发展这个根本要求，强化精准投入、精益管理、精细作业，推动公司发展方式从规模扩张型向质量效益型转变。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网建设中，对内业务的任务要求是建成“一站式服务”的智慧能源综合服务平台，形成“一体化联动”的能源互联网生态圈。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司打造的企业中台主要包括数据中台和业务中台。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司光伏云网主要为光伏企业提供科技+服务+金融一站式全流程服务，现已成为全国最大的分布式光伏服务平台。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司承担的社会责任主要包括促进节能减排、建设生态文明、支持公益事业。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司承担的政治责任主要包括贯彻中央决策、服务国家大局、落实国家战略。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网重点是全面提升核心业务智慧化运营能力，积极打造能源互联网生态，促进管理提升和业务转型。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网建设中，对内业务的任务要求是实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线”、实现“一网通办、全程透明”。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网建设中，对外业务的任务要求是建成“一站式服务”的智慧能源综合服务平台，形成“一体化联动”的能源互联网生态圈。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A 第三部分 能源互联网能源互联网中使用的天然气、化石能源和新能源属于一次能源。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A太阳能是一种辐射能，具有即时性，必须即时转换成其他形式的能量才能存储和利用。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A微网包括微能源网和微电网，是能源互联网的基本单元。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A除了最基本的供电外，微网最重要的价值就是多种能源互补，提高能源利用效率。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A在能源动态特性方面，电力系统动态过程最短，对实时平衡的要求最高，而热力网络和燃料网络动态过程相对更慢。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A能源互联网中大数据批量数据处理系统是针对批量数据的处理系统，一般适用于先存储后计算、实时性要求不高、数据准确性和全面性比较重要的场景。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网建设内容包括对内业务、对外业务、数据共享、基础支撑、技术攻关和安全防护6个方面。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A农村能源发展是国家能源体系优化的重要组成部分，推动农村用能领域的电能替代，提高农村电气化水平，以电力等优质清洁能源替代煤炭、薪柴、秸秆的直接燃烧，既可以促进农村生活质量的提高，也可以减轻农村环境污染和生态破坏。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A未来，我国应充分借鉴发达国家的能源应急管理经验，从下到上逐级设立能源应急指挥协调机构，分散指挥重大突发性能源事件和能源应急工作。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B纵向加密认证是电力监控系统安全防护体系的纵向防线。采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A发电和用电之间没有必要实时保持供需平衡。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B我国能源供应能力，特别是油气供应能力相对不足，要保障我国能源安全，必须加快国内油气资源的勘探和开发，实现封闭条件下的能源安全。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B电力是经济效率最高的能源品种，实现同样的经济产出，多用电更有利于节能。（ ）A. 正确 B. 错误 标准答案：A国际经验表明，一个国家的电气化水平与经济发展水平和能源强度密切相关，随着经济的不断发展，电气化水平不断提高，能源强度将不断下降，即电气化水平与能源强度呈现明显的负相关关系。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A我国风能资源主要集中在陆上的“三北”地区及东部沿海地区，我国风能开发潜力超过 25 亿千瓦，蒙东、蒙西、哈密、酒泉、河北坝上、江苏沿海、山东沿海等地是我国风能资源最丰富的地区。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A发挥太阳能和风能资源在地理和资源特点上的互补性，建设风光互补发电系统，有利于平滑系统出力特性，减少对电网运行的冲击，降低电力系统对调峰电源的需求，提高土地资源的利用效率。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A太阳能热发电受天气影响，且一般不具备机组惯性，可以配置技术上相对成熟、成本较低的大容量储热装置，实现出力的平稳性和可控性。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B电力供应低碳化是解决全球气候变化的根本出路。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A电动汽车是以电代油潜力最大的领域。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A自二十世纪七八十年代，全球发生两次严重的石油危机以来，在常规化石能源供应紧缺和全球生态环境恶化的双重压力下，风电利用逐步受到世界各国重视。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A目前全球清洁能源发电装机容量最大的是风电。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B总体来看、发达国家能源利用效率普遍高于发展中国家，OECD 国家单位 GDP 能耗仅为非 OECD 国家的 40%。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B油砂属于非常规油。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A对于石油贸易来说，其中约 4/5 通过海上油轮运输，1/5 通过管道运输。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B风电机组是风电系统中最主要的部分，成本约占风电场建设的 30%。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B联合国 2030 可持续发展议程提出了 17 个可持续发展目标，涉及经济、社会、环境等多个方面。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A石油是全球贸易量最大的化石能源。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A电力属于一次能源。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B大数据正在改变着各行各业，电商的成功、互联网业的爆发式增长以及互联网金融的高速发展向各大行业展现了互联网与行业融合的巨大发展潜力和独特的创新路径。（ ）A. 正确 B. 错误 标准答案：A电网缺乏与外部环境的互动，导致新能源消纳与电网安全稳定运行之间的矛盾日益突出。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A我国电源结构单一，缺少调峰、调频机组，储能技术尚未大规模应用，导致电网灵活性不足。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A泛在电力物联网建设中促进清洁能源消纳业务要求采用优化调度实现跨区域送受端协调控制，基于电力市场实现集中式新能源省内交易和分布式新能源省间交易，缓解弃风弃光，促进清洁能源消纳。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B泛在电力物联网建设中提升电网安全经济运行水平业务要求围绕营配调贯通业务主线，应用电网统一信息模型，实现“站—线—变—户”关系实时准确，提升电表数据共享即时性。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A互联网产业以交易、内容和商业模式为核心，构建开放平台，打造全新交易链，形成了颠覆性的商业模式，用户免费享受服务，利益相关方分享收益。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A互联网模式下的电力数据不能开展数据变现、增值再利用等第三方服务，仅能用于内部分析。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B互联网思维是以互联网为核心的信息技术革命，推动“以用户为核心”的新商业文明。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A简单来说，云计算可以使“计算”分布到大量的分布式计算机上，由统一的服务器进行管控。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A受摩尔定律的影响，信息处理速度越来越慢、处理成本不断升高，数字经济的节奏也愈发紧凑、实时，甚至实现超前预测。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B物联网是通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A做优增值业务指围绕综合能源、电能替代、增量配电、能源服务等业务，打通智慧能源全产业链，构建开放共享的智慧能源服务平台。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B做强线上智慧能源服务平台指依托数据优势，开发能源增值服务，探索新型商业化数据运营模式，形成商业机会，实现价值创造。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B智慧售电主要是整合负荷和储能资源，开展集合电量交易。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B虚拟电厂的提出是为了整合各种分布式能源形成一个虚拟的可控集合体。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A信息网络基础设施为“三型两网”提供了坚强支撑，随着电力信息网络基础设施在电力信息应用、资产、数量等的急剧增长，电力信息网络基础设施在电力生产、管理、经营和服务等各个环节都发挥了积极的作用。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A骨干通信网按网络类型可划分为传输网、业务网和支撑网。传输网（传送网）包括光缆、光通信系统、微波通信系统、卫星通信系统、载波通信系统等，业务网包括综合数据网、调度交换网、行政交换网、会议电视网、应急指挥通信系统等；支撑网包括时钟（时间）同步网、网管网等。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A 第四部分 品牌建设国家电网社会责任报告每年发布一次，一般在每年的第一季度发布，报告的是公司新一年社会责任的行动方案。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B 为提高新闻发稿的效率，我们应该当好“留声机”多用领导的原话，可以适当“闭门造车”合理想象，也可以一篇通稿多处发稿。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B应用“国家电网”标识，要严格执行《国家电网有限公司标识应用手册》规定的“标识组合、字体、颜色、图案、尺寸、比例、工艺、材质”标准。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国网标识不得与其他各类标识混搭、并列或组合使用。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A坚持营造风清气正的网络空间，只需要打赢网上舆论斗争，建设良好网络生态。（ ）A. 正确 B. 错误 标准答案：B坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，着力用主流思想、主流价值、主流文化，巩固壮大主流舆论。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司坚决贯彻中央各项改革部署，以建设具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业为战略引领，坚持市场化改革方向，坚持创新体制机制，坚持分类推进改革，让改革红利更多惠及全社会。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，是全党特别是宣传思想战线必须担负起的一个战略任务。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A我们必须科学认识网络传播规律，提高用网治网水平，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A要加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。（ ）A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网的品牌传播口号是——以客户为中心。 （ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B截至 2018 年，国家电网公司连续 12 年获得国资委央企业绩考核 A 级。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A国家电网有限公司把经济建设摆在首位，筑牢国有企业的“根”和“魂”。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：B国家电网有限公司坚持人民电业为人民，为经济社会发展提供安全可靠优质的电力保障。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A我们必须既积极主动阐释好中国道路、中国特色，又有效维护我国政治安全和文化安全。（ ） A. 正确 B. 错误 标准答案：A