相关法律、法规、标准特种设备安全法特种设备安全检查条例山东省特种设备安全条例特种设备使用管理规则起重吊运指挥信号起重机械安全规程起重机械使用管理规则起重机司机安全技术考核标准重要用途钢丝绳起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废起重机定义、分类定义用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备参数范围额定起重量$\geq 0.5t$的升降机额定起重量$\geq 3t$ (或额定起重力矩$\geq 40 t \cdot m$的塔式起重机，或生产率$\geq 300t/h$的装卸桥)且提升高度$\geq2m$的起重机层数$\geq 2$层的机械式停车设备分类起重机械桥式（双梁、单梁、电动葫芦）起重机门式起重机塔式起重机（移动、固定、自升式）流动式（汽车、轮胎、 履带）起重机门座式（港口、船厂、电站）起重机施工或简易升降机铁路起重机（内燃、电动）机械式停车设备起重机的基本构造起升机构运行机构旋转机构变幅机构金属结构电气系统安全装置起重机类别较多，型式多样，构造不尽相同。桥式起重机是由起升机构、运行机构（大、小车运行机构）和金属结构、电气系统及安全装置构成。流动式起重机是由动力装置、工作机构（起升、变幅、回转、吊臂及伸缩机构）、金属结构、控制装置、运行机构和支腿等部分组成。起升机构起升机构由驱动装置、传动装置、制动装置和取物缠绕装置四种装置组成。运行机构运行机构由驱动装置、传动装置、制动装置和车轮装置组成。旋转机构旋转机构由驱动装置、传动装置、制动装置和旋转装置组成。变幅机构变幅机构由驱动装置、传动装置、制动装置和变幅装置组成。金属结构各种类型的起重机其金属结构的组成也各不相同桥式起重机的金属结构主要由主梁、端梁、走台及栏杆和司机室等组成。龙门起重机的金属结构是由主梁、支腿（柔性腿、刚性腿）、走台及栏杆、下横梁、司机室等组成。电气系统各类起重机其电气系统大致由主回路系统、控制迴路系统及保护回路组成。起重机依靠各机构进行工作，各机构依靠电动机驱动，电动机的启动、制动、反转、调速依靠电气系统进行控制。电气系统是围绕着电动机，利用导线将所需的控制电器和保护电气组成一个统一整体。安全保护装置限位器限位器是用来限制机构运行极限位置的一种安全防护装置。限位器有两种：保护起升机构安全运行的上升极限位置限制器和下降极限位置限制器。限制运行机构的运行极限位置限制器。缓冲器当运行极限位置限制器或制动装置发生故障时，由于惯性原因，运行到终点的起重机或其上的小车，将与设在运行终点的止挡体相碰撞。此时缓冲器吸收起重机或小车运动的动能，以减缓冲击。缓冲器设置在打车或小车与止挡体相碰撞的位置。在同一轨道上运行的起重机之间，以及同一起重机双小车之间也应设置缓冲器。常用缓冲器有：弹簧式、橡胶式和液压式。超载限制器超载作业所产生的过大应力，可使钢丝绳拉断、传动部件损坏，由于制动力矩相对不够而导致制动器失灵。超载作业对其中结构为还很大，既会造成起重机主梁下挠，上盖版及腹板出裂纹、开焊，还会造成臂架和塔身折断的重大事故。超载破坏了起重机的稳定性，还会造成整机倾覆的恶性事故。额定起重量大于20t的桥式起重机，大于10t的门式起重装卸桥、铁路起重机、门座起重机等应安装超载限制器。其他类型起重机必要时也应安装超载限制器。其他类型起重机必要时也应安装超载限制器。当载荷达到额定起重量90%时，超载限制器发出提示性报警信号。当载荷超过额定起重量时，超载限制器自动切断起升动力源，并发出禁止性报警信号。防碰撞装置对于同轨多台或多层设置的桥式起重机，容易发生碰撞。在作业情况复杂、运行速度较快时，凭司机判断避免事故是很困难的。为了防止起重机在轨道上运行时碰撞相邻起重机，应在起重机上装设防碰撞装置。当起重机运行到危险距离范围时，防碰撞装置便发生警报，进而切断电源，使起重机停止运行，避免起重机之间相互碰撞。防风装置露天工作的桥式类型起重机，必须安装可靠的防风夹轨器或锚定装置或铁鞋，防止起重机被大风吹走、吹倒等事故发生。防风装置应能独立承受非工作状态下的最大风力，而不致被风吹动。力矩限制器动臂式起重机的工作特点是工作幅度可以改变。工作幅度是动臂式起重机的一个重要参数。起重量对动臂式起重机的动臂销轴中心有一个起重力矩。如果起重量不变，当工作幅度愈大时，起重力矩就愈大。如果起重力矩不变，那么工作幅度减小时，起重量就可增加。当起重力矩大于允许的极限力矩时，就会造成臂架折断，甚至起重机倾覆。所以动臂式起重机应安装力矩限制器，其综合误差不应大于10%，设置力矩限制器后。幅度指示器流动式、塔式和门座式起重机应装设幅度指示器。幅度指示器是用来指示起重机吊臂的倾角以及在该倾角下的额定起重量的装置。一种是电子力矩限制器，可随时正确显示幅度；另一种是用一个重力摆和刻度盘，盘上刻有相应倾角的起重量。当起重臂改变角度时，重力摆与吊臂的夹角发生变化，摆针则指向相应的起重量。操作人员可按照摆针指示的起重量安全操作。连锁保护装置进入桥式、门式起重机司机室的门和由司机室登上桥架的舱口门，应设置连锁保护装置。当门打开时，起重机不能接通电用源。防倾翻安全钩单主梁桥式和门式起重机，在主梁一侧落钩的小车架上应设置防倾翻安全钩，在检修小车时，轨道端部止挡体起重机运行轨道的端部及起重机上小车运行轨道的端部，应设置轨道端部止挡体，其作用是防止起重机脱轨。止挡体应与打车而后小车上设置的缓冲器相互配合导电滑线防护板起重机由裸线供电时，在大车滑线侧的端梁下，应设防护板，以防止吊具或钢丝绳与滑线的意外接触。当司机室位于大车滑线端时，通向起重机的梯子和走台与滑线间应设置防护板，以防止人员通过时发生触电事故。在多层布置的塔式起重机的下层，起重机滑线应沿全长设置防护板。对裸滑线易发生触电的部位，均应设置防护板除上述安全装置外，起重机上还有其他安全防护装置，例如：流动式起重机上的水平仪、防止吊臂后倾装置、极限力矩桥式起重机简介通用桥式起重机、堆垛起重机梁式起重机桥式起重机吊钩电瓷抓斗堆垛起重机冶金专用起重机龙门起重机、装卸桥龙门起重机装卸桥抓斗集装箱缆索起重机缆索起重机桥式缆索起重机桥式起重机的构造桥式起重机是横架于车间、仓库及露天堆场的上方，用来吊运各种物体的机械设备，通常称为“天车”或“行车”。桥式起重机由大车、小车两部分构成小车上装有起升机构和小车运行机构，整个小车沿主梁上改版上的小车轨道运行。单梁桥式起重机又称为梁式起重机，其小车部分既是电动葫芦，它沿主梁（工字架）下翼缘运行。大车是由起重机桥架（大车桥架）及司机室等组成。在大车桥樑上按照桥式起重机的功能，它是由金属结构、机械部分和电气部分三部分组成的。金属结构是起重机的骨架、所有机械、电气部分都分布其上，是起重机的承载结构，并使起重机构成一个机械设备整体。机械部分是起重机动作的执行机构，吊物升降和移动是靠相应的机械传动机构来完成的，机械传动机构是由起升机构（双吊钩时则有主、副起升机构之分）、小车运行机构和大车运行机构组成。电气部分是由电气设备和电气线路所组成。它是起重机的动力源，操纵控制起重机各机构的运转，实现吊物的移动，并实现对起重机的安全保护。不同类型桥式起重机结构上的诧异起重机中最重要和基本的部分是起升机构。由电动机、联轴器、制动器、减速器、卷筒、钢丝绳、滑轮和吊具组成。常见的电动葫芦实际上是把电动机、制动器、减速器和卷筒一体化。电动机、制动器、减速器和卷筒也称为卷扬机。起升机构的主要部件制动器用以在吊运作业中防止悬吊的物品或吊臂下落，或使运转着的机构降低速度，最后停止运动。起重机上多采用块式制动器。卷筒在起升机构或牵引机构中用来卷绕钢丝绳，传递动力，并把旋转运动变为直线运动。滑轮用来改变钢丝绳的方向，可作为导向滑轮，更多地用来组成滑轮组。分为省力型和增速型两类滑轮组。吊具起重机必须通过吊具将起吊物品与起重机钢丝绳吊索流动式起重机简介流动式起重机的分类汽车起重机其中作业部分安装在通用或专用汽车底盘上的起重机。形式和作业状态驾驶室不同，机动性抢，但不允许吊载行驶。轮胎起重机其中作业部分安装在专门设计的自行轮胎底盘上的起重机。行驶和作业状态驾驶室相同，轴距短，可吊载形式和全局作业履带起重机其中作业部分安装在履带底盘上，依靠履带行驶铁路起重机流动式起重机的主要组成动力装置动力装置即动力源。有内燃机和外接电源两种形式。使用外接电源的流动式起重机只局限于港口、仓库与装卸区域内的起重机使用。采用内燃机为动力的流动式起重机最普遍，其动力传递方式有以下三种：内燃机-机械传动内燃机-电力传动内燃机-液压传动工作机构起重机的工作机构包括起升机构、变幅机构、回转机构、吊臂及伸缩机构等。起升机构可以实现吊钩的垂直上下运动；变幅机构可以实现吊钩在垂直平面内移动；回转机构可以实现吊钩在水平平面内移动；吊臂伸缩机构可以在伸缩吊臂的同时改变起重机工作幅度和起升高度。以上四种机构的组合，能实现吊钩在起重机能及范围内的任意运动。其功能如下图所示。运行机构流动式起重机的运行机构就是通用或专用的起重机底盘。它是支撑其中装置的基础。运行机构一般由传动系、行驶系，转向和制动系等组成。支腿支腿通常安装在底架上。起重作业时，支腿外伸撑地，将起重机轮胎抬离底面。整机行驶时，支腿收回，轮胎与底面接触。流动式起重机的基本参数除起重量、起升高度、工作幅度、起重力矩、工作速度、起重臂倾角外，还有一下参数。支腿跨距。指起重机作业时支腿的外伸尺寸。通过性参数。指起重机能够通过道路能力的参数。有接近角$\alpha$，离去角$\beta$，最小转弯半径$\gamma$，最小立地间隙$h$，最大爬坡度等外形尺寸。指整机的长度、宽度、高度的最大尺寸。它受到道路、桥樑、涵洞等限制。各国对外形尺寸都有具体规定，通常宽度限制在3.4m以内，高度不超过4m轴荷。指起重机单轴最大负荷。德国为12t，英规定为11t，法国、日本规定为13t，中国自重。流动式起重机的安全装置流动式起重机的安全防护装置有：力矩限制器、超载限制器、上升极限位置限制器、幅度指示器、防吊臂后倾装置、回转定位装置、安全防护罩、电气设备防雨罩等。挠性变幅机构是利用钢丝绳和卷扬机进行变幅的机构；刚性变幅机构是利用变幅油缸进行变幅的。挠性变幅起重机应舍友起重臂幅度纤维保护装置，对起重臂的最大仰起角度加以限制。幅度限位装置又可分为机械限位和电气限位两种。机械纤维装置一般由联动机构和压板组成，当起重臂起升到最大允许仰角时，起重臂上的压板起重机的主要危险因素吊物坠落吊物或起重机打击起重机失稳或倒塌起重机械事故主要原因人的不安全行为起重设备操作人员安全责任意识淡薄未经培训或无证上岗，技能水平不高。作业中思想麻痹，以经验代替操作规程；吊装前未对吊索进行认真安全检查；违反作业程序、违章作业、违章指挥；不注意安全防护；与指挥人员配合不密切；不遵守劳动纪律，违反十不吊原则。管理缺陷企业特种设备安全管理制度不健全，或制度落实不到位。未对起重吊装作业人员进行经常性安全教育培训；作业人员无证上岗。设备检修维护、更新投入不足。分工不明，责任不清，配合不当，管理不到位。作业现场无可行的吊装作业方案。未设置安全警示标志，作业范围内有障碍物。物的不安全状态起重机力矩限制器等安全装置未设置或失效；设备维护保养不删，带病运转（存在电气控制故障）；使用不合格的吊具、索具。吊装作业通用规则保持警惕，确定起重机的作业警戒范围必须时刻掌握起重机的运动方向不要站在起重机组件运动的方向上和吊物的下方如果起重机停在不坚实的土壤上，支撑腿下必须设置支垫不要让你的身体夹在被吊装物体和固定物体之间当你不能和被吊物体保持接触时，必须设置溜绳当你接触被吊装物体时，要特别注意身体、胳膊和手的位置吊装物体应原理其他施工区域，避免角差作业保持起重机与周围高压电线的安全距离不要过载吊装，必须熟知起重机的最大工作荷载特种设备-起重机信号指挥习题集错题特征：题中有一下关键词：可、可以、不会、不必、无需、只要、都，另外带有数字的题多数为错题。安全生产法是责令限期改正，处。。。逾期未改正的，处。。。。未进行型式试验的，责令限期改正，逾期未改正的，处先承担民事赔偿责任并报上一级人民政府负责特种设备安全监督管理部门备案测量调控装置，进行定期校验、检修，并作出记录。测量装置不好一直换，先修。重大事故是10人以上，30人以下死亡较大事故是3-10变更登记设备代码不能改气瓶充装单位应当向气体使用者登记机关录特种设备信息管理系统定期检验合格，按照检验结论确定的参数使用特种设备。停用设备，告知登记机关发证机关应当在发证（复审）后的20个工作日内，将取证（复审）人员信息上传金属结构、机械部分和电气部分三部分构成起重机停用3个月以上的。6d的长度最多断两根。1-4级高处作业都需要许可证。空气中含氧量19.5%是临界钢丝绳绳芯损坏会变细。当麻绳表面均匀磨损不超过直径40%时，应报废处理需要两人+安装人员时，需要监督安装工作，而且不管多少人。指挥人员所发信号违反标准规定，司机有权拒绝执行。点接触钢丝绳比线接触钢丝绳使用寿命短。电气故障是电流激增。电阻器在使用中温升不宜超过300度吊环纵向受力差，严禁横向受力，所以不如吊钩。吊运零散件，必须使用专用的器具。吊运过程中司索人员要保持与吊物的安全距离链条必须伸直，不能扭曲打折环绕。动滑车门数越多，牵引力越小。钢丝绳要考虑断丝和磨损两个因素。多个标识牌，从左到右，从上到下翻转大型物体，操作人员应站在翻转相反的方向。物体重心作用线接近或超过物体支撑面边缘时，不稳定了。风载荷对物体引起的变化必须高度关注。辐射式缆机固定间距不宜超过跨度的1/150负责指挥的人员必须持证上岗。钢丝绳变幅机构是挠性变幅机构钢丝绳的安全系数是实际破断拉力乘钢丝绳的内部磨损是锈蚀和疲劳钢丝绳吊索之间的夹角是最佳60，一般不超过90，最大120钢丝绳的润滑油也是能防锈的，而且也是重要作用合成纤维绳怕明火，怕爆晒急救，心肺复苏，压陷5-6cm起重机维护保养，切断主电源，挂标识牌救护触电人员，最好一个手都不用。绝缘有载荷的情况下不能调整起重机的制动器跨度针对的桥架式起重机，两条运行轨道中心线之间的水平距离链环发生塑性变形，伸长量达到5%就应该报废了链条不能出现弯曲或扭曲。起升机构的制动器必须是常闭式的门座式起重机稳定性要抗自重和外载荷尼龙绳不耐高温吊物重量不明不吊起升下降是垂直位移起重机后退是远离指挥人员起重机的吊装起吊之前要检查设备等起重机载荷共4个级别，轻、中、重、特重。起重机回转平台的中心线至取物装置垂直中心线的水平距离叫幅度起重机上的灭火设备就是给司机用的起重机主要受力构件折断或者起升机构坠落，要看事故造成的伤害和经济损失确定。直接经济损失1000万以下的是一般事故起重机的骨架是金属结构起重机减速器正常工作时，和装满润滑油没啥关系，适量的润滑油就可以。相撞时，必须减速，而不是用倒车代替人体不接触带电体可以出现跨步电压触电钢丝绳发生整股断裂必须立即报废钢丝绳外表的断丝集中在一支绳股里，但是尚未达到报废标准中的断丝数量，也必须报废。一个吊点，位置要距离吊端0.3L，两个吊点就是0.2L。检验单位对检验结论负责。手拉葫芦要是拉不动就要停下来找原因。吊运体积大长的物体要有溜绳或者叫诱导绳。四种状态：稳定状态、稳定平衡状态、不稳定状态、倾覆状态。要说明确限位器是控制机构运动时的极限位置的防护装置。相线与相线之间的电压是线电压。心肺复苏法，抢救中断时间不应超过30s电气装置不能用任何潮湿的物体。用人单位必须督促从业人员正确配到使用劳动防护用品不能用货币或其他物品替代劳动防护用品两根以上断丝就该报废了钢丝绳润滑油不能清理干净不能不同型号的索具一起使用吊笼的两个题都是错题红外线辐射强的地方不能用合成纤维吊带，而使用耐高温的指挥旗只有绿和红指挥人员负责载荷重量的计算指挥人员发出预备信号后，要有一个时间间隔才能进行操作。绑扎方法，重物内部结构很重要。里和反作用力，不是一个平衡力系，所以不会相互抵消常用的吊、索具环链吊索吊索卸扣吊钩链条提升器吊带一般要求不要让钢丝绳打结或扭曲吊物应保持平衡，绑扎牢固吊物的尖角或风力边缘需用保护垫不要用吊车来拖拽物体U型卡扣要装在钢丝绳的短边不要站在吊装物体的下面所有的索具在使用前必须进行安全检查不要超过索具的安全承载量吊装前要考虑钢丝绳的安全要求钢丝绳使用的安全程度是由（参照GB/T 5972-2009）T是推荐，但是实际上是强制断丝的性质和数量对于6股或8股的钢丝绳，断丝通常发生在外表面。对于阻旋转钢丝绳，断丝大多数发生在内部绳端断丝绳端或其临近的断丝，可能是绳端不正确安装所致，应查明损坏的原因，应截去绳端断丝部位，再造终端，否则应报废断丝的局部剧集断丝数的增加率在某些使用场合，疲劳是引起钢丝绳损坏的主要原因绳股断裂如果出现整根绳股断裂，应立即报废绳径因绳芯损坏而减小阻旋钢丝绳实测直径比公称直径减小3%，其他类型钢丝绳减小10%，即使没有课件断丝，钢丝绳也应报废。弹性降低在某些情况下，钢丝绳的弹性会显着减小，若继续使用则是不安全的。外部及内部磨损是钢丝绳外层绳股表面的磨损。绳径减小7%时，应报废外部及内部锈蚀外部锈蚀可目测发现，锈蚀可引起钢丝松弛，应报废。内部锈蚀会引起绳直径减小或外层绳股空隙减小。变形钢丝绳失去正常形状生产可见的畸形称为变形，这种变形部位可能引起变化，会导致钢丝绳内部应力分布不均匀。由于受热或电弧的作用引起的损坏钢丝绳因异常的热影响，作用在外表出现可识别的颜色变化时，应立即报废。钢丝绳安全检查要求安全工作负荷（SWL: safe working load 许用拉力）应满足符合要求色标：经检查（探伤）合格的起重吊索具，分别按年度四个季度用红、绿、黄、白四个颜色进行表色。具备出厂质量合格证及标牌。检查钢丝绳全长每一处的耗损、腐蚀、磨损、机械损伤、断丝等情况。金属环无应力及破裂和其他残缺。检查主要链接装配有无耗损、腐蚀、破裂现象钢丝绳变形 图例钢丝绳的笼状畸变（应立即报废）钢芯挤出（应立即报废）绳股中钢丝挤出缺陷严重恶化（应立即报废）直径局部增大（应立即报废）部分被压扁（应立即报废）绳径局部减小（应立即报废）多股绳部分被压扁（应立即报废）严重弯折（应立即报废）部分呗压扁，多处断丝若干重因素累积的后果（应立即报废）吊钩安全知识吊钩是取物装置中最为广泛的一种吊钩通常有两种：锻造吊钩和板钩吊钩的用途和种类吊钩是吊装作业中最常用的取物装置。是各类起重机的重要组成部分，也是常用吊索、起重工具（滑车）、专用吊具上的重要组成部分。吊钩有单钩和双钩两种。一般吊钩都是用整块刚才顺纤维的方向锻造加工而成的。小型吊钩一般为摸锻，大型吊钩为自由锻。材料为DG20，DG20Mn等。有些场和使用港版叠加吊钩使用中应注意的问题吊钩吊重的特点是由吊索和吊具的安全栓挂方式来实现的。正确的栓挂方式如幼兔所示。吊钩应是正式专业厂家按吊钩技术条件和安全规范要求生产制造的。产品应具有生产厂的质量合格证书，不具备这个条件的吊钩是不允许使用的。在吊装作业前应检查吊钩的组件是否齐全，是否有裂纹、变形等现象，如果在其中作业中吊钩发生断裂，将造成重大事故。吊钩的危险断面吊钩的三处危险断面，是吊钩日常检查和检验时重要的部位。B-B断面C-C断面A-A断面吊钩的安全技术要求吊钩的安全检查起重机吊钩根据使用情况定期检查，至少每半年检查一次，并清洗、润滑。吊钩检查的一般方法：没有清洗先用吊钩的安全检查区域检查裂缝和扭曲检查磨损和变形检查钩口防脱装置检查磨损和裂缝新投入使用的吊钩要确认钩上的标记，制造单为的ijshu检验方法：以递增方式，逐步将载荷增至额定载荷的1.25呗，吊钩负载时间不少于10分钟。卸载后观察：吊钩不得有裂纹及其他缺陷，其开口度变形不应超过0.25%。使用后有磨损的吊钩也应做递增的负荷试验，重新确定使用载荷值。吊钩的报废标准吊钩出现情况之一，应报废：表面有裂纹危险断面磨损量：按行业沿用标准制造的吊钩，应不大于原尺寸的10%，按GB10051.2制造的吊钩，应不大于原高度的5%。开口度比原尺寸增加15%扭转变形超过10度危险断面或吊钩颈部产生严重塑性变形。板钩衬套磨损达到原尺寸的5%，应报分衬套板钩芯轴磨损量达到原尺寸5%，应报废卸扣简介卸扣又称卡环，是其中作业中广泛使用的连接装置，常用做连接起重滑车、吊环或吊索一端卸扣类型两种，B型和D型dangxie kou任何部位产生裂纹、。。。。达到原尺寸3-5%时应报废使用注意事项不可用普通螺栓代替原油的卸扣螺栓杆环链简介环链在起重吊装作业中使用普遍，与钢丝绳相比，环链挠性好、破断拉力大、耐磨损等有点，用圆钢弯制，接口处焊接出现的一般问题及报废焊接的环链销口裂纹在环链上打结被腐蚀的环链报废标准拉长扭曲缺口、裂痕腐蚀被吊物体正确捆绑方法不能单股卸扣，可以双头绕圈使用。不能弹头，要双头绕圈吊带要完全平整，不能折叠不能打结，不能没有余量起重指挥人员使用的信号手势信号通用手势信号，14种，指各种类型的起重机在起重吊运中普遍适用的指挥手势，通用手势信号包括预备、要主钩、吊钩，右手吊臂，左手吊钩预备（注意）手臂伸直置于头上方，五指自然伸开，手心朝前保持不动。要主钩，单手自然提权，置于头上轻触头顶。要副钩，一只手握拳，小臂向上不动，另一只手深处，手心轻触前只受的肘关节。吊钩上升，小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，高于肩部，以腕部为轴转动。吊钩下降，手臂向前下方，与身体夹角约为30度，五指自然伸开，以腕部为轴转动。吊钩水平移动，小臂向侧上方伸直，五指并拢手心朝外，朝负载应运行的方向，向下挥动到与肩向平的位置。吊钩水平微微移动，小臂向侧前放自然伸出，五指并拢手心朝外，朝服在运行的方向，重复缓慢移动吊钩微微上升吊钩微微下降微动范围，两小臂曲起，伸向一侧，五指伸直，手心相对，其间距与负载所要移动的距离接近。指示降落方位，五指伸直，指出负载应降落的位置。右手停止，小臂水平位置置于胸前，五指伸开，手心朝下，水平挥向一侧。紧急停止，两小臂水平置于胸前，五指伸开，手心朝下，同时水平挥向两侧。工作结束，双手五指伸开，在额前交叉。专用手势信号，14种旗语信号，一般在高层建筑，大型吊装等距离较远的情况下，为了加大起重机司机对指挥信号的视觉范围，可采用旗帜指挥。23种，右手绿旗，左手红旗。预备，右手持红绿旗上举。要主钩，右手持红绿旗，起头轻触头顶要副钩，左手握拳，小臂向上不动，右手拢红绿旗，起头轻触左手肘关节吊钩上升，右手持绿旗上举转动，左手红旗自然放下吊钩下降，右手持绿旗拢起下指，红旗自然放下。吊钩微微上升，绿旗上举，红旗拢起横在绿旗上，互相垂直。吊钩微微下降，绿旗拢起下指，红旗横在绿旗下，互相垂直升臂，红旗上举，绿旗自然放下降臂，红旗拢起下指，绿旗自然放下转臂，红旗拢起，水平指向应转臂的方向微微升臂，红旗上举，绿旗拢起横在红旗上，互相垂直微微降臂，红旗拢起下指，绿旗横在红旗下，互相垂直微微转臂，红旗拢起，横在腹前，指向应转臂的方向；绿旗拢起，竖在红旗前，互相垂直伸臂，亮起分别拢起，横在两侧，旗头外指。缩臂，两旗分别拢起，横在胸前，旗头对指。微动范围，两手分别拢旗，伸向一侧，其间距与负载所要移动的距离接近。指示降落方位，单手拢绿旗，指向负载应降落的位置，起头进行转动。履带起重机回转，一只手拢旗，水平指向侧前方，另只手拢起，水平重复挥动。起重机前进，两旗分别拢起，向前上方伸出，旗头由前上方向后摆动。起重机后退，两旗分别拢起，向前伸出，旗头由前向下方摆动。停止，单旗左右摆动，另一面旗自然放下紧急停止，两旗左右摆动。工作结束，两旗拢起，在额前交叉。音响信号，是一种辅助信号，不单独作为吊运指挥信号使用，指示配合手势信号或旗语信号应用。音响信号由5个假单的长短不同的音响组成。长声是大于一秒信号指挥预备、停止：一长声上升：两短声下降：三短声微动：断续短声紧急停止：急促的长声司机明白：一短声重复：两短声注意：长声当起重机司机发现他不能完全控制他操纵的设备时当司机预感到起重机在运行过程中会发生事故时当起重机知道有其他设备或障碍物相碰撞时当司机预感到吊运的负载对地面人员安全有威胁时还包括语音联络信号起重作业“十不吊”指挥信号不明确或违章指挥不吊超载不吊工件或吊物捆绑不牢不吊吊物上有人不吊。安全装置不齐全或有动作不灵敏、失效的不吊工件埋藏在底下、与地面建筑物或设备有钩挂不吊。光线隐暗视线不清不吊棱角物件无防切割措施不吊。斜拉歪拽工件不吊。六级以上强风不吊。碎小容器不满不吊实操考试要求口试部分十不吊内容专业知识、安全知识内容实际操作部分手势信号旗语信号起重机部件识别及操作使用方法
知识点们1. 换相换流器换相换流器在运行时，借助于换流阀的开通和关断，使流经换流器的电流从一个电流路径转移到另一个电流路径的物理过程。2. 非电量保护继电器的跳闸接点主变非电量保护装设重瓦斯、压力释放、油温度高、绕组温度高、有载调压开关重瓦斯、冷却器全停等输入回路，其出口继电器不启动失灵保护。3. 换相失败在换流器中，退出导通的阀在反向电压作用的一段时间内未能恢复阻断能力，或者在反向电压期间换相过程未进行完毕，则在阀电压变成正向时，被换相的阀都将向原来预定退出导通的阀倒换相，这种情况称为换相失败。4. 换流变阀侧中性点偏移保护保护用于检测换流变阀侧交流连线的接地和相间短路故障。阀闭锁时投入。测量换流变压器二次侧末屏电压，正常状态下三相电压的矢量和为零，如果发生单相接地或相间短路故障，三相电压零序分量不为零，超过预定参考值，保护禁止阀解锁。保护在阀解锁状态下无效(控制的脉冲使能信号).UVY_SUM分别为换流变Y绕组阀侧三相电压矢量之和，UVY_L1、UVY_L2、UVY_L3分别为换流变Y绕组阀侧各相电压；UVD_SUM分别为换流变D绕组阀侧三相电压矢量之和，UVD_L1、UVD_L2、UVD_L3分别为换流变D绕组阀侧各相电压。5. 换相失败的根本原因换流站的内部故障。换流器通过触发脉冲来控制阀的开合，触发电路因谐波、故障等原因，造成触发脉冲的丢失等故障时，会导致阀未按照正确的顺序导通和闭合，从而引发换相失败，这种情况在换相失败故障中出现的比较少。交流系统故障。交流系统故障分为对称和不对称故障，会造成换流站母线电压下降（两者）以及换相电压过零点漂移（不对称故障）等问题，从而导致换相失败，在现在的高压直流系统中大多配备了电压限流控制VDCL和电流偏差控制DGEI等。因此故障是否会真正引发换相失败和多个具体因素相关，包括：电压下降速度，VDCL能够很好地抑制换相失败的发生，电压的下降速度和控制系统的响应速度将决定换相失败是否发生。交流故障的电气距离及交流系统的强弱，具有高短路比SCR的强交流系统在故障下电压相对变化较小，因此不容易引发换流器母线的电压大幅下降，同时电气距离也会影响到母线电压的大小；故障合闸角，故障合闸角距离换相点的相位也是影响换相失败的重要因素之一。直流侧故障。直流侧故障主要是当直流侧接地短路时导致的直流电流上升引发的换相失败。与短路时间、过渡电阻等有着密切的关系。换相失败是高压直流输电系统中的常见故障，同时还可能伴随多次连续、不连续的换相失败，这会导致系统出现直流电流剧增，缩短换流阀寿命，减少直流输电功率，以及导致逆变侧交流系统电压不稳定等严重后果。6. 换流变饱和保护保护范围和目的保护换流变压器由于直流电流通过中性点进入变压器而引起的直流饱和。保护的工作原理和策略本保护监测变压器一次侧中性线电流。当运行不平衡时，就会有直流电流通过变压器中性线流入。换流变中性线直流电流及其引起的变压器铁芯饱和导致变压器激磁电流畸变。采用多段折线构成的反时限动作曲线来反映直流电流的大小，用户可以选择几个特殊的点进行整定．饱和保护包括饱和告警和饱和跳闸．饱和告警只作用于信号，饱和跳闸采用描点模拟反时限曲线原理。7. 熄弧角高压直流系统的换流阀中,某一换流阀从电流导通结束到理想的正弦波换相电压过零点时为止的一段用电角度表示的时间间隔（即从阀关断到阀上阳极电压持续为负的时间所对应的电角度）,又称裕度角γ。为防止换相失败，规定运行中γ=15°-18°，该数值既考虑了晶闸管恢复正向电压阻断能力的最小值7.2°，即400μs左右，同时还考虑到交流系统三相电压和参数不对称而留的裕度。8. 移相是交流信号（包括交流电）的波形在变化时没有按原来角度变化，发生角度变化，如果应该是90°，但幅度变成120°时的状态，就是相移30°，应该是前移30°，这是电感上的电压变化。整流电路中一般是电容，电容移相是指的交流信号通过电容后并联后相形向后移动，是说电压后移，电容后的电压不能跃变补充：正弦交流电路中,会有移相的问题,既是正弦波,就会有初相角,就是正弦波与横轴交点的哪个位置,初相角也可能为0度,也可以是其他角度,这就是移相,在整流触发电路中会常遇到该问题9. 熄弧角的作用直流换流器熄弧角是直流输电系统的重要电气量,常被用于判断直流输电系统逆变器的换相失败。在电力系统分析中,一般当直流熄弧角小于阀去游离时间对应的最小角度,则判断直流输电系统发生了换相失败。10. 换流变阀侧中性点偏移保护换流变阀侧中性点偏移保护是在换流阀闭锁状态下，用于检测换流变阀侧交流连线的接地故障。阀解锁状态下，此保护功能自动退出。换流变阀侧中性点偏移保护测量换流变压器二次侧末屏电压。阀闭锁时，正常状态下三相电压的矢量和为零；如果发生单相接地故障，三相电压零序分量不为零。零序电压若超过设定值，保护动作，发禁止阀解锁命令到极控系统，同时跳两侧交流断路器、启动两侧断路器失灵保护和两侧交流断路器锁定继电器。11. 换流过程中吸收大量无功直流输电的换流技术现代高压直流系统主要以采用电流源换流器为主， 当采用电流源换流器作为换流单元时， 换流站需要大量的无功补偿容量。换流站内换流器（换流阀+换流变）是无功消耗的主要设备。其中换流阀在整流及逆变过程中， 都需要消耗无功， 以达到交、直流转换的目的； 换流变无功损耗分空载损耗和负荷损耗两部分， 也都需要消耗一定的无功。而采用晶闸管换流阀的电流源换流器，需要大量无功补偿与滤波。根据目前工程实际，换流站额定运行时功率因数一般达到0.85～0.9。由此，换流器运行时消耗无功约占输送功率的30%～60%。所以，从无功角度看，换流器可等效为随直流输送功率而变化的无功负荷， 且其消耗无功随直流功率的上升显著增加。12. 直流谐波保护直流侧基波和谐波频率分量在规定的时间内超过给定的阈值，使相关的极闭锁的保护。13. 单极大地回线运行的限制条件常规直流和特高压直流中，一般不得长时间大地回线运行（一般不超过2小时），需要转单极金属回线运行。当必须长时间单极大地回线运行时，需要满足单极大地回线运行长时间运行的电流限制。14. 分接头控制换流变压器分接头控制是直流输电系统控制系统中用于自动调整换流变压器有载分接开关位置的一个环节，其目的是保持整流器的触发角α（或逆变器的关断角γ）在指定的范围内或者维持阀侧绕组空载电压Udi0在指定的范围内，其控制策略与换流变控制方式相配合，其分接头控制包括两种运行模式，即自动和手动模式，自动模式下又有定角度控制、定电压控制。15. 站内接地极站内接地网以水平接地体为主，避雷器、避雷针、换流建筑物、500kV GIS室、综合楼及其辅助建筑物的环房地网附件设置集中接地装置。户外主要电气设备及构架的接地，均采用两根引下线与主接地网相连。接地极是埋在大地中的导体，与直流线路间构成低电阻回路。16. 换流站运行人员控制系统运行人员控制系统主要是用于用户对交直流设备的控制、监视和数据存储管理。用户通过用户控制系统发出控制指令经站 LAN 网到设备控制系统并经过计算分析，对换流站设备进行控制，同时接收设备控制系统传来的各种数据。17. 换流变压器的分接头的作用换流变分接开关改变由分接开关控制系统（TCC）控制。分接开关控制（TCC）的目的是(1) 保持换流变压器阀侧绕组空载电压在指定的范围内(2) 维持实际直流电压与参考值Ud一致(3 )维持整流器的触发角α（或逆变器的关断角γ）在指定的范围内18. 站间通讯异常时一般不进行需两站配合的直流系统运行操作，如确需进行操作，应遵循以下原则：通讯故障情况下进行直流启动操作，将两站有功运行方式置为独立控制，两站运行人员通过电话进行联系，逆变站先解锁，整流站后解锁。直流系统解锁后，整流站通过功率（电流）指令改变输送功率（电流）。通讯故障情况下进行直流停运操作，将有功运行方式置为独立控制，整流站降低功率（电流）至最小值，两站运行人员通过电话进行联系，由整流站先闭锁，逆变站后进行闭锁操作。通信故障情况下进行直流系统功率升降，将有功运行方式置为独立控制，整流站执行操作。现场的其他相关规定。19. 倒闸操作开断开关次序停电拉闸操作应按照断路器（开关）——负荷侧隔离开关（刀闸）——电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。3/2接线方式下，设备停电时，应先拉开中间开关，后拉开母线侧开关；设备送电时，应先合母线侧开关、后合中间开关。20. 跳闸回路和报警回路上的接点的要求（1）跳闸回路上图为简化后的跳、合闸原理图，+KM和-KM代表正、负电源，DL为断路器辅助触点，HQ、TQ分别为合、跳闸线圈。注意：手合/遥合/重合闸动作接点并不是同一个合闸出口接点，手跳/遥跳/保护跳也不是同一个跳闸出口接点，此处简化是为了方便理解。假定断路器在合闸状态，断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令，跳闸出口接点闭合，通过正电源→跳闸出口接点→DL→TQ→负电源构成回路，跳闸线圈TQ得电，断路器跳闸。断路器完成跳闸动作后，DL常开接点断开跳闸回路，DL常闭接点闭合，为下次合闸做准备。断路器合闸过程同理，此处不再赘述。利用DL常开接点断开跳闸电流，一是为了防止跳闸出口接点粘连造成跳闸线圈TQ烧坏（因为TQ的热容量是按短时通电来设计的）；二是因为如果由跳闸出口接点来断开跳闸电流，由于接点的断弧容量不够，容易造成接点烧坏，这就为下一次保护跳闸（或合闸）埋下了隐患且不易被发现。（2）报警回路报警回路是和控制器、接线有关的。 就以海湾为例吧,这大家可能熟悉点。 海湾一个回路最多能带242个点,那意思就是从这个回路端子接线出去,所接的带编码设备不能超过242(一般要预留10%)。一个回路的设备是都接在控制器的对应回路接线端子上的。每一个回路都有一块回路板。21. 就地与远方操作远方操作是将操作回路接到后台机进行操作。远方操作有二次测保装置、后台监控、调度等。就地操作就是在现场直接操作22. 交流滤波器的作用为交流网和换流器提供所需的无功功率。当发生接地故障时，限制流入系统的故障电流。滤除交流侧特定次谐波和稳定交流电压。23. 直流操作过程中检查状态直流线路检修：两侧换流站极母线刀闸（葛洲坝、南桥站为极线路刀闸）、旁路线刀闸在拉开位置，线路接地刀闸在合上位置。冷备用：安全措施拆除，两侧换流站极母线刀闸（葛洲坝、南桥站为极线路刀闸）、旁路线刀闸及线路接地刀闸在拉开位置。运行：安全措施拆除，相关保护投入，运行极直流线路两侧换流站极母线刀闸（葛洲坝、南桥站还包括极线路刀闸）在合上位置，旁路线刀闸、线路接地刀闸在拉开位置；单极金属回线运行时，非运行极两侧换流站旁路线刀闸在合上位置，极母线刀闸、线路接地刀闸在拉开位置，葛洲坝站、南桥站极线路刀闸在合上位置。直流场极连接：相关保护投入，中性母线开关、金属回线刀闸、大地回线刀闸、极母线刀闸在合上位置（葛洲坝、南桥站中性母线开关、中性母线刀闸、极母线刀闸在合上位置）。检修：极内所有换流变、阀组、直流滤波器在检修状态，直流场极隔离状态，极母线、中性母线等有关接地刀闸在合上位置。冷备用：安全措施拆除，极内所有换流变、阀组在冷备用状态，直流场极隔离状态，极母线、中性母线等有关接地刀闸在拉开位置。热备用：安全措施拆除，相关保护投入，换流变在运行状态（特高压直流为至少有一个换流器在连接状态，本极内非连接状态换流器的旁通刀闸在合上位置），直流场极连接状态，有必备数量的直流滤波器运行，极母线、极线路、中性母线等有关接地刀闸在拉开位置，接地极系统运行（或金属回线运行），阀闭锁。其中，接地极系统运行状态称为单极大地回线（GR）热备用，金属回线运51行状态称为单极金属回线（MR）热备用。运行：相关保护投入，换流变在运行状态（特高压直流为至少有一组换流器在运行状态），直流场极连接状态，有必备数量的直流滤波器运行，极母线、极线路、中性线等有关接地刀闸在拉开位置，接地极系统运行（或金属回线运行），极按确定的方式形成直流回路，阀解锁。24. 平波电抗器的作用及类型作用限制故障电流的上升速率，防止陡波冲击进入阀厅。防止直流低负荷时直流电流的间断。平抑直流电流的纹波。平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来降低换相失败率类型按型式分类油浸式平波电抗器；干式平波电抗器。按结构分类空心带磁屏蔽平波电抗器；有气隙铁芯平波电抗器。25. 顺序控制操作循序顺序控制，是指按照生产工艺预先规定的顺序，各个执行机构自动地有秩序地进行操作，在工业生产和日常生活中应用十分广泛，例如搬运机械手的运动控制、包装生产线的控制、交通信号灯的控制等。顺序控制有三个要素：转移条件、转移目标和工作任务，按照顺序控制系统实现顺序控制的特征，可以将顺序控制划分为时间顺序控制、逻辑顺序控制和条件顺序控制三类。26. 直流开关的灭弧原理及结构灭弧原理无源型NBS直流断路器是利用电弧电压随电流增大而下降的非线性负电阻效应，在与电弧间隙并联的 LC 回路中产生自激振荡，使电弧电流叠加上增幅振荡电流，当总电流过零时实现遮断。因此，这种方式是根据断弧间隙电弧的不稳定性，利用电弧电压波动使电弧与LC回路之间存在一个充放电过程，电弧的负阻特性使得在开断装置产生一个幅值不断增加的高频谐波电流，当谐波电流幅值达到要转换的直流电流值时，产生电流过零点，电弧熄灭，实现总电流强迫过零。这种方式的控制过程较简单，回路的可靠性较高。但是，由于是依赖于间隙电弧的不稳定性和电弧的负阻特性而产生电流过零的，因此要求断路器与LC回路的参数要有较好的配合。这种方式的断路器即使在开断过程中电流过零后电弧又重燃，也不影响随后电流过零点的形成。电流遮断后此后，直流电流依然存在，转移到电容器电抗器支路中，电流流经电容器，对其充电到一定电压，当电容器电压达到避雷器的动作电压后，LC回路中的电流又被转移到避雷器中，随后流过避雷器的电流渐渐减小，直至为零。这样，流过该直流断路器的直流电流就被渐渐地转移到与之并联的其他回路中去。在转化过程中避雷器会吸收能量。结构NBS直流断路器由三极柱断路器Q1、单极柱断路器Q2、振荡回路电容器C1、吸能元件避雷器F1和光电流互感器T1。每个极柱包括三个主要部件：一个气室，一个带绝缘拉杆的空心支持绝缘子，一个带法兰和接线板的开断单元。开断单元的内部包括一套上电流通道和下电流通道，集成了触头系统，以及一个可移动的压气缸。固定触点集成到上电流通道。压气缸在下电流通道内部运行。27. 功率变化率单位时间内功率的变化量28. 直流测量装置的种类、原理及结构直流电流测量装置：电磁式电流互感器电子式电流互感器-光CT（Rogowski线圈式电流互感器）零磁通电流互感器-DCCT直流电压测量装置：直流分压器特高压直流输电工程中应用的直流电流测量设备特高压直流输电工程中应用的直流电流测量设备主要有光电流互感器和零磁通电流互感器，其中光电流互感器采用罗氏（Rogowski）线圈式电流互感器，零磁通电流互感器采用开环式霍尔电流传感器。直流电流互感器直流电流互感器来实现对直流电流的测量功能，所使用设备主要由瑞典ABB、德国斯尼汶特（Schniewindt）、南瑞继保等公司生产，测量的电流值输入两端换流站的控制保护系统，以实现对特高压直流输电系统的控制、保护及监视等功能。Rogowski线圈Rogowski线圈（罗氏线圈 )又叫电流测量线圈、微分电流传感器，是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。输出信号是电流对时间的微分。通过一个对输出的电压信号进行积分的电路，就可以真实还原输入电流。结构简介：不含铁磁性材料，无磁滞效应，几乎为零的相位误差；无磁饱和象，因而测量范围可从数安培到数百、数千安的电流；结构简单，并且和被测电流之间没有直接的电路联系；响应频带宽0.1Hz-1MHz。优点：与带铁芯的传统互感器相比，罗氏线圈具有测量范围宽，精度高，稳定可靠，响应频带宽，同时具有测量和继电保护功能，体积小、重量轻、安全且符合环保要求。基于罗氏线圈的具有电流可实时测量、响应速度快、不会饱和、几乎没有相位误差的特点，故其可应用于继电保护，可控硅整流，变频调速，电阻焊等信号严重畸变的场合。零磁通电流互感器基本原理零磁通电流互感器基本原理如下（霍尔效应）通过在一次通流回路中电流产生的磁通与位于互感器测量头内二次绕组电流产生的磁通达到一种完美的平衡，即零磁通的状态，来实现电流的精确测量。 通过环绕主通流导体的多个环形铁芯来感知被测电流。主回路电流产生磁场，电子模块在互感器测量头二次绕组上产生的电流形成了相互抵消的磁场，当磁场平衡时即是零磁通状态。电子模块具有带峰值检测的磁场调制器，并持续检测磁通平衡，此时二次电流就是主回路电流的精确反映，最后通过放大器输出负载电阻上流过的二次电流。29. 直流再启动为了减少直流系统停运次数，在直流线路发生闪络故障时，直流线路保护动作，启动再启动程序，将整流器控制角迅速增大到120～150度，变为逆变运行，使直流系统存储的能量很快向交流系统释放，直流电流迅速下降到零。等待一段时间，待短路弧道去游离后，再将整流器的触发角按一定速率逐渐减小，使直流系统恢复正常运行。30. ABB、SIEMNES、AREVA技术换流阀及阀控原理、结构及功能介绍ABB换流阀塔主要包括晶闸管组件、电抗器组件、屏蔽罩、悬吊支撑结构、阀避雷器等，通过PVDF冷却水管、连接母线、光缆等实现与冷却系统、直流输电系统其他一次设备以及二次控制系统的连接。SIEMENS采用室内悬吊四重阀或双重阀结构，采用空气绝缘，用去离子水循环冷却。阀塔为悬吊式，由悬吊绝缘子，屏蔽罩，避雷器等构成，阀组件由晶闸管硅堆，框架，阻尼电阻和电容，均压电容，饱和电抗器，晶闸管电压监视板，和反向恢复期保护装置构成。AREVA换流阀塔主要包括阀模块，屏蔽罩，悬吊支撑结构，阀避雷器等，通过交联聚乙烯冷却水管，母线，光缆等实现与冷却系统，直流输电系统其它一次设备以及二次控制系统的连接。阀组件由晶闸管压装结构，电抗器组件，RC阻尼回路，直流均压回路，组件电容单元，门级单元，阀冷却水路，GRP支撑件及相关导流回路连接而成。31. 强直弱交超特高压交直流电网中，交流与直流2种输电形态在其结构发展下不均衡的特定阶段，直流有功、无功受扰大幅变化激发起的超出既定设防标准或设防能力的强扰动，冲击承载能力不足的交流薄弱环节，使连锁故障风险加剧，全局性安全水平明显下降的混联电网运行新特性。32. 换流变压器瓦斯继电器瓦斯继电器又称气体继电器，是一种常用的变压器保护组件。当变压器内部发生故障，油中产生气体或油气流动时，推动气体继电器动作，发出信号或切断电源，以保护变压器。另外，发生故障后，可以通过气体继电器的视窗观察气体颜色，以及取气体进行分析，从而对故障的性质做出判断。33. 交流侧分层接入特高压直流分层接入交流电网方式可以实现直流功率输送的优化，引导潮流合理分布，提高电压支撑能力等优点。低端阀换流变接高压母线，高端阀换流变接低压母线：因为换流变制造工艺和绝缘要求，高端接高端很难到达工艺要求。34. 换流变分类及接线方式三相三绕组式三相双绕组式单相双绕组式单相三绕组式35. 调相机及运行调相机是一种不带机械负载的同步电动机，主要用于向系统提供或吸收稳态无功，维持系统电压稳定；系统故障时，调相机还可向系统提供或吸收稳态无功，维持系统电压稳定；系统故障时，调相机还可向系统提供额外短时无功，有利于系统的动态稳定。36. 阀厅空调现场及后台启停操作阀厅空调系统基本控制：制冷过程通过控制冷冻水阀的开度实现，根据阀厅内传感器测得的平均温度控制，当平均温度高于阀厅温度设定值25℃（通过人机界面可设）时，冷冻水阀逐渐加大开度，直至阀厅温度低于或等于25℃（通过人机界面可设）时，冷冻水阀保持当前的开度。如果由于负荷的变化导致阀厅平均温度低于设定值25℃时，则需逐渐减少冷冻水阀的开度，直至阀厅平均温度稳定在设定值25℃附近。机组除湿过程控制：机组除湿同样通过控制冷冻水阀的开度实现，其逻辑和制冷过程基本一样－即当湿度超过设定值时增大水阀的开度除湿，当湿度低于设定值时减少水阀的开度。如果在某一工况下制冷和除湿同时有需求，则冷冻水阀的开度取决于制冷和除湿之间的较大者，此时可能会出现由于除湿要求较大，此时机组电加热逐级（共6级电加热）启动。机组加热过程控制：机组在阀厅送风温度低于16℃时，根据送风温度逐级开启电加热，电加热分三级控制。开启第一级加热器后，隔20分钟后再检测一次送风温度若仍无法达到25℃，则开启第二级加热器，第三级加热器开启逻辑同上。机组加湿过程控制：因为加湿工况只有极少可能出现，所以加湿器在人机界面中设置加湿开关控制，当阀厅内湿度传感器检测到相对湿度低于10％时，人机界面发出提示信息，经值班人员判定后，再手动启动加湿器。37. 直流功率骤降现象OWS发相应保护启动功率回降报警（内水冷出阀温度高、绝对最小滤波器、接地极线路过负荷保护、安控装置），故障录波启动；直流功率下降；交流滤波器自动退出处理汇报调度及领导；若功率回降引起运行换流器过负荷，应申请调度进行运行方式调整；若内冷水进出水温度过高引起功率回降，按照《内水冷温度高报警处理预案》处理；若交流滤波器跳闸引起功率回降，在有备用交流滤波器的情况下，先投入备用交流滤波器后再向调度汇报申请恢复系统输送功率若接地极线路过负荷引起功率回降，汇报调度调整运行方式。38. 阀冷系统主循环泵切换逻辑在阀冷系统的主水路中配置两台冗余的主泵，其中一台主泵为运行状态，另一台为备用状态。 每台主泵具有两个独立的工作回路， 任一回路正常均可以保证主泵正常工作。如果主泵软起回路和工频旁路均正常，则主泵软起启动结束后自动切换到相应主泵工频旁路长期运行，软启回路退出运行；如果软起回路故障且工频旁路正常，则直接启动工频旁路；调试模式下， 如果软起回路正常且工频旁路故障，则软起回路长期运行；运行模式下，如果软起回路正常且工频旁路故障，且备用泵软起回路和工频旁路均故障时，则当前泵软起回路长期运行；运行模式下，如果软起回路正常且工频旁路故障，且备用泵工频旁路正常时，则切换至备用泵工频旁路长期运行。39. 短路比短路比简称SCR，是衡量发电机稳定性的指标。是在开路时产生额定电枢电压所需的场电流，相对短路时产生额定电枢电压所需的场电流的比例。在负载变动时，若要维持固定的电压输出，短路比越大的发电机，其激磁的变动越小。40. 水冷保护跳闸逻辑温度保护流量压力保护冷却水流量超低且进阀压力低保护逻辑冷却水流量超低且进阀压力高保护逻辑进阀压力超低且流量低保护逻辑两台主泵均故障且进阀压力低保护逻辑液位保护泄漏保护失去冗余冷却能力41. 整流侧设置最小触发角控制的原则从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度，称为触发角。晶闸管阀的导通需要两个条件：阳极和阴极之间加有正向电压；控制极上加有足够强度的触发脉冲。如果施加触发脉冲的同时，阳极和阴极之间的正向电压过低，会导致阀内各个晶闸管导通不同时，使阀不均压。为了解决这个问题，绝大多数直流输电工程通常都将最小触发角设为5°。42. 电动三通阀控制逻辑序号进阀温度比例阀阀位反馈1进阀温度≥23.2℃100%±10%222.8℃＜进阀温度＜23.2℃保持不变320.2℃＜进阀温度≤22.8℃75%±10%419.8℃＜进阀温度＜20.2℃75%±10%保持不变518.2℃＜进阀温度≤19.8℃50%±10%617.8℃＜进阀温度＜18.2℃50%±10%保持不变7进阀温度≤17.8℃30%±10%冷却水进阀温度高于 28℃时，电动三通阀全开状态，保证全部冷却水通过室外冷却系统。冷却水进阀温度在 23℃～28℃时，电动三通阀的阀门开度由 PLC 控制，通过控制电动三通阀的阀门开度大小来调节室外回路和室内旁路的流量比例，使冷却水进阀温度保持在 23℃～28℃之间。冷却水进阀温度低于 23℃时，电动三通阀处于关闭状态（保留设定的最小关限位）。保证绝大部分冷却水流量通过室内旁路。电动三通阀的开启及关闭说明：电动三通阀的开闭是通过电动阀的设定温度工作范围来控制，其开关方式是脉冲式。电动三通阀故障发出报警信号。43. 直流输电的自动再起动过程当直流保护系统检测到直流线路接地故障后，立即将整流器的触发角快速移相到120°~150°，使整流器变为逆变器运行在两端均未逆变运行的情况下，储存在直流系统中的电磁能量迅速送回到两端交流系统，直流电流在20～40ms内降到0。在经过预先整定的100～500ms的弧道去游离时间后，按一定速度自动减小整流器的触发角，使其恢复至整流运行，并快速将直流电压和电流升到故障前的运行值。44. 内冷水系统补水操作方法自动补水：阀冷系统自动运行中补水泵能根据膨胀罐液位自动补水。膨胀罐液位低于设定值时补水泵启动自动补水，一直到膨胀罐液位到达停泵液位时停止。补水泵运行方式为间断式补水。手动补水：在OWS上查看阀内冷系统膨胀罐液位系统或者查看事件记录是否有膨胀罐液位相关的报警信息。2. 到现场观察膨胀罐就地磁翻板液位指示计是否真的有液位下降。阀冷系统在自动模式或手动模式下运行，均可以通过OP 操作面板进行手动补水，但膨胀罐液位必须小于补水停泵液位。补水前应检查原水罐液位是否能满足系统的补水需求，检查相应阀门状态是否开启正确。根据液位的下降情况，如需要对阀冷系统进行手动补水可通过OP 操作面板按键来控制补水泵的启停。选择手动启动补水泵,补水电动阀和电磁阀会自动开启。手动启动补水泵时补水泵会连续运行直到停泵液位才会自动停止，因此手动补水应时刻关注系统压力的变化，建议手动补水也采用间断式手动控制，让系统有压力缓解过程。即补水泵启动补水2min，停顿3min，直至补水完成。手动补水时两台补水泵可以同时启动，在换流阀投运状态下补水时应使用一台补水泵进行补水，避免补水速度过快引起压力迅速增加。8、补完水后，原水罐的液位下降明显，应及时对原水罐进行补水，保证下次能够正常补水。原水罐补液方式为手动补水，补充的冷却介质应根据系统要求及厂家说明说进行补充，具体为超纯水或者是混有一定比例乙二醇的超纯水。原水罐补水步骤：原水罐补水管路球阀应完全开启。通过 OP 操作面板手动启动原水泵。原水泵补水时应注意排气，可以从原水泵泵体排气阀进行排气，确保原水泵管路无空气。补水时通气电磁阀会自动打开。随着原水罐液位的上升，当液位到达高液位时原水泵自动停止。45. 无功控制包含的子功能，以及控制优先级别无功功率控制（RPC）自动控制滤波器的投切。其投切功能通过下列子功能来实现：ABS min filter：根据设备特性投入的绝对最小滤波器组数。Umax/Umin：监视交流母线稳态电压。Qmax：限制投入的滤波器组数。Min filter：投入滤波器以满足谐波要求。Q control/U control：将与交流系统的无功交换控制在设定水平/将交流母线电压控制在设定水平。RPC 通过优先级来选定控制策略。其中，优先级 1 是最高级别的优先级。优先级1 ABS min filter。 优先级2 Umax，Umin。 优先级3 Qmax。 优先级4 Min filter。 优先级5 Q-control或者U-control。 只有当上一级的控制策略对该级控制策略没有限制时，控制策略才能执行下去。Q-control 或者 U-control 不能同时起作用，需要运行人员进行选择。46. 外冷水系统风机控制逻辑能执行当换流阀解锁信号有效时，进阀温度传感器均故障时，强制使所有风机工频运行。自动模式下，进阀温度传感器有效时，完全根据进阀温度来控制风机的启停。风机可运行条件的逻辑判别如下：当风机无故障开入信号且风机没有被维护时，认为风机满足可运行条件。47. 低压限流特性的主要作用阀组控制中的低压限流环节，用于在直流电压降低时对直流电流指令进行限制，以避免在交流系统故障期间和故障以后的功率不稳定。低压限流控制特性VDCOL也有利于交流故障后的快速可控的重启动。此外，它也避免了连续换相失败对可控硅引起的阀应力。48. 外冷水系统软化装置工作过程软化单元的作用是对生水进行预处理，为反渗透单元提供合格的软化水。外水冷系统有两套软化单元，正常运行时，一套软化单元投入运行，另外一套备用。原水中的正离子特别是钙、镁离子（Ca2＋、Mg2＋），在软化单元中被置换为钠离子（Na＋）。此处理用于防止渗透膜表面结垢，从而导致反渗透单元通透能力减小。软化单元有两种运行方式，一种是自动补水，对水进行软化，见图 2-3 黑线所示。软化单元另外一种运行方式是再生。随着软化单元处理水量的增加，软化树脂吸附钙镁离子的增多，它的吸附能力将会不断降低。因此需要定期对树脂再生。再生包括三个过程，第一个过程是反冲洗，见图 2-3 红线所示，时间为 600s；第二个过程是加盐，见图 2-3 蓝线所示，时间为 2160s；最后是冲洗，见图 2-3 绿线所示，时间为 900s。49. 直流保护动作策略告警和启动故障录波：使用灯光、音响等方式，提醒运行人员，注意相关设备的运行状况，采取相应的措施，自动启动故障录波和事件记录，便于识别故障设备和分析故障原因。控制系统切换：利用冗余的控制系统，通过系统切换排除控制保护系统设备故障的影响。紧急移相：将触发角迅速增加到 90°以上，将换流阀从整流状态变到逆变状态，以减小故障电流，加快直流系统能量释放，便于换流阀闭锁。投旁通对：同时触发 6 脉动换流器接在交流同一相上的一对换流阀，称为投旁通对。投旁通对可以用于直流系统的解锁和闭锁；直流保护适用投旁通对形成直流侧短路，快速降低直流电压到零，隔离交直流回路，以便交流侧断路器快速跳闸。形成投旁通对的一种策略是：当收到投入旁通对命令时，保持最后导通的那个阀的触发脉冲，同时发出与其同一相的另一阀的触发脉冲，闭锁其他阀的触发脉冲。闭锁触发脉冲：闭锁换流器的触发脉冲，使换流器各阀在电流过零后关断，在双极都闭锁时，需要同时切除所有交流滤波器。极隔离：在一个极故障停运时，为了不影响另一极正常运行，便于停运极直流设备检修，需要同时断开停运极中性母线上的连接断路器和极线侧连接隔离开关，进行极隔离。跳交流侧断路器：换流变压器网侧通过交流断路器与交流系统相连。为了避免故障发展造成换流器或换流变损坏，一些保护在闭锁换流器的同时，跳开交流侧断路器。直流系统再起动：为了减少直流系统停运次数，在直流线路发生闪络故障时，直流线路保护动作，启动再起动程序，迅速增大整流器触发角使之处于逆变状态，使直流系统储存的能量很快向交流系统释放，直流电流迅速下降到零。等待一段时间，待短路弧道去游离后，再将整流器的触发角按一定速率逐渐减小，使直流系统恢复正常运行。50. 控制保护设备维护周期每日检查控制保护主机的主、备运行状态；每月检查 GPS 对时情况；每季度检查主机负载率。51. 阀短路的特征阀短路是换流器阀内部或外部绝缘损坏或被短接造成的故障，这是换流器最为严重的一种故障。特征：交流侧交替地发生两相短路和三相短路；通过故障阀的电流反向，并剧烈增大；交流侧电流激增，使换流阀和换流变压器承受比正常运行时大得多的电流；换流桥直流母线电压下降；换流桥直流侧电流下降。52. 双重化配置的保护装置的要求交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组； 交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。其保护范围应 交叉重叠，避免死区。直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈一一对应。每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类 型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系，当一套保护退出 时不应影响另一套保护的运行。线路纵联保护的通道、远方跳闸及就地判别装置应遵循 相互独立的原则按双重化配置。53. 列出至少5种极区保护高端换流变压器交流引线保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；低端换流变压器交流引线保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；高端换流变压器压器保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；低端换流变压器压器保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；高端换流器保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；低端换流器保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；直流线路保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；直流极母线保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；直流极中性母线保护区；直流滤波器保护区（极Ⅰ、极Ⅱ）；双极开关场保护区；直流接地极线路保护区。54. “中开关”联锁逻辑与换流变相连的交流场采用3/2接线时，“中开关”逻辑应按如下要求设计：换流变与交流线路配串，出现两个边开关三相跳开，仅中开关运行时，应立即闭锁直流相应阀组；换流变与交流线路配串，换流变与母线间的边开关检修或停运时，该串的交流线路发生单相故障时，如果该线路投入了单相重合闸，为避免非全相运行，在该线路单相故障跳开单相的同时应三相连跳中开关，与线路相连的边开关应按设定跳闸逻辑动作，不应三相连跳；换流变与大组交流滤波器配串，出现两个边开关三相跳开，仅中开关运行时，应立即闭锁直流相应阀组；换流变与主变配串，出现两个边开关三相跳开，仅中开关运行时，应立即闭锁直流相应阀组；大组交流滤波器与交流线路配串，出现两个边开关三相跳开，仅中开关运行时，应立即跳开中开关，使大组交流滤波器停电；大组交流滤波器与交流线路配串，大组交流滤波器与母线间的边开关检修或停运时，该串的交流线路发生单相故障时，如果该线路投入了单相重合闸，则在线路单相故障跳开单相的同时应三相连跳中开关，与线路相连的边开关应按设定跳闸逻辑动作，不应三相连跳。55. 直流线路保护包括哪些线路保护行波原理(LPTW) ，线路保护微分原理(LPdu\dt）(电压突变量保护)，线路保护低电压保护(LPUV)(仅整流侧配置)，线路保护纵差保护(DPLPD），线路重启动(RL)。56. 保护分类，不同类型的保护的配置原则57. 列举换流变保护引线差动保护主变差动保护主变零序差动保护过励磁保护引线复压（方向）过流保护阻抗保护引线零序（方向）过流保护引线过电流保护引线过电压保护换流变零序过流保护换流变反时限零序过流保护过负荷保护和热过负荷保护换流变饱和保护换流变网侧过电流保护换流变阀侧过电流保护换流变阀侧零序电压保护TV异常保护非电量类保护性能测试温度保护油位保护压力保护瓦斯保护油流保护油温保护油位保护绕组温度保护$SF_6$ 密度58. 直流控制功能的基本原则控制系统既能用于整流运行，也能用于逆变运行；控制系统至少应设置三种工作状态，即运行、备用和试验。“运行”表示当前为有效状态、“备用”表示当前为热备用状态、“试验”表示当前处于检修测试状态；控制系统应设置三种故障等级，即轻微、严重和紧急；一套控制系统因故障、检修或其他原因而完全退出时，不应影响另一套控制系统的运行，并对整个直流系统的正常运行没有影响；对于配置了后备跳闸（两套控制系统均退出时闭锁直流）功能的系统，后备跳闸回路中的任意一个继电器接点闭合时，应有相应的报警事件。59. 双重化配置的控制系统故障时切换原则当运行系统发生轻微故障时，另一系统处于备用状态且无任何故障，则系统切换。切换后，轻微故障系统将处于备用状态。当新的运行系统发生更为严重的故障时，还可以切换回此时处于备用状态的系统；当备用系统发生轻微故障时，系统不切换；当运行系统发生严重故障时，若另一系统处于备用状态，则系统切换。切换后，严重故障系统不能进入备用状态；当运行系统发生严重故障时，若另一系统不可用，则严重故障系统可继续运行；当运行系统发生紧急故障时，若另一系统处于备用状态，则系统切换。切换后，紧急故障系统不能进入备用状态；当运行系统发生紧急故障时，如果另一系统不可用，则闭锁直流；当备用系统发生严重或紧急故障时，应退至试验状态且在故障消除前不能进入备用状态。60. 直流控制系统监视引起的闭锁
写在开始垃圾微软， 今天下午在 Surface Go 热乎的情况下用 USB-C 冲了一下电， 用了个45W的PD冲的。 出去吃了个饭， 回来之后发现电没充满， 而且没有充电标识。 接了一下 Surface Connect 之后发现也不充电， 瞬间感觉有点慌， 然后查了查问题， 搜到了一个微软社区的回答：请问您的设备无法充电，充电器的小白灯还亮吗？请问您将设备关机是否能够正常充电呢？根据您Surface目前的情况，我们为您整理了以下排查方案：将电源接口擦拭干净a）将电源从墙体移除。b)用橡皮擦清洁连接处的针脚。c) 用湿的酒精棉签清洁连接处的针脚。d) 清洁完针脚后，确保所有连接处的针脚都干了，将电源连接到墙体，然后重新连接到您的Surface。多次插拔电源确认问题，换个方向连接surface进入系统之后：按住键盘上 Win + X，找到设备管理器 - 电池，将电池选项下的驱动右击选择“卸载驱动”，如有“删除此设备的驱动程序软件”，请不要勾选，直接点击确定。驱动卸载完成之后，请按住开机键30s，将设备强制关机，之后同时按住机器身上的“音量+”和“开机键”，15s以上，完成后，请移除充电器。移除充电器之后，长按开机键30s，之后连接充电器，再次尝试开机，确认问题是否解决强制关闭并重启更换温度较高的使用环境（若电池红叉则跳过此步）运行诊断修复工具：网址是：aka.ms/surfacedt ，麻烦您进入网站后点击运行。备份设备资料，重置设备系统：设置，更新和安全，恢复，重置此设备。基本操作就是要么硬件接触不良要么系统出现故障。倒是我尝试用电源键和音量+键长按的那个， 发现 Surface Connect 那一部分看起来可以保证充电， 但是灯就亮了一下就灭了。 不知道发生了啥。 然后找到了网友们说到的一些方法， 大概就是等会， 凉了之后就好了， 但是尝试了一下之后发现并没有用， 不止如此， USB-C 口的供电属于完全切断的状态， 无论是用来充电还是用来连接设备都没有反应， 充电没有电流， 插设备没有任何反应。 这种状态在关机的时候同样， 所以应该跟系统没啥关系。 怀疑是 USB 那边的芯片炸了。然后看下设备管理器可以看到：设备管理器这个东西里面有两个设备处于异常状态， Surface Power Delivery 查到的是 Surface 的快充， UCM-USCSI ACPI 设备是 USB-C 的充电和PD协议啥的东西的固件。 这两个固件倒是没有因为冷却下来而正常， 关机关一阵子也没啥用， 电源键和+按住那个也没有用。 总之就是没电了。 大概是 USB 的管理芯片烧了。Surface Connect 这个东西发现关机之后并不充电， 估计还是有问题。 看起来只能抽空返厂了。 不然这问题挺麻烦的。补充， Surface Connect 还是能用的， 只是灯不亮了， 不充电那个是因为我在BIOS里面开了个好像叫 Battery Limit 的选项， 这个选项会让电池只充电到50%。写在最后大概就是这个样子吧， 我也只能认栽， 在保修期内的时候我有过 MicroSD 卡槽设备烧掉的情况， 第一次是更新一下SD卡槽的固件之后就好了， 后来又烧了一次之后如法炮制发现不行就被迫返厂了， 修了快一个月， 然后好了， 然后发现这个平板中心处用笔写字会断触， 而且断触的位置正好是一整条直线， 因为那一阵子用笔不多就暂时没修， 在过保前去修了一下， 好了一小会之后又继续断触。 后来发现这个只要是过热就会出这种问题。 这次是 USB 的电源控制器， 表示过热保护都不做的么？ 非得烧了才行？ 这个 Surface Go 是只要不热一切都好， 但是热了就一堆问题。 问题是这玩意还经常过热， 所以表示很无奈。 以后再买东西的时候谨慎点选微软吧， 什么垃圾玩意。